○京都市火災予防条例

昭和23年10月1日

条例第96号(制定)

昭和37年3月1日条例第33号

京都市火災予防条例

目次

第1章　総則(第1条)

第2章　削除

第3章　火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等

第1節　火を使用する設備及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備の位置，構造及び管理の基準(第3条～第18条の2)

第2節　火を使用する器具及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第19条～第23条の2)

第3節　火の使用に関する制限等(第24条～第29条)

第4節　火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)

第3章の2　住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第30条の2～第30条の4)

第4章　指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

第1節　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(第31条～第33条)

第2節　指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準(第34条～第35条の2)

第3節　基準の特例(第35条の3)

第5章　消防用設備等の技術上の基準の付加(第36条～第46条)

第6章　防火管理等(第46条の2～第54条の3)

第6章の2　文化財の防火管理(第54条の4～第54条の9)

第6章の3　指定催しに係る防火管理等(第54条の10～第54条の12)

第6章の4　放火による火災の予防(第54条の13)

第7章　雑則(第55条～第62条)

第8章　罰則(第63条・第64条)

附則

第1章　総則

(趣旨)

第1条　この条例は，消防法(以下「法」という。)第9条の規定に基づく火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等，法第9条の2第2項の規定に基づく住宅用防災機器(同条第1項に規定する住宅用防災機器をいう。以下同じ。)の設置及び維持に関する基準等，法第9条の4の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い(当該危険物等を貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備を含む。以下同じ。)の技術上の基準，法第17条第2項の規定に基づく消防用設備等の技術上の基準の付加並びに法第22条第4項の規定に基づく火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに，火災予防上必要な事項を定めるものとする。

第2章　削除

第2条　削除

第3章　火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等

第1節　火を使用する設備及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備の位置，構造及び管理の基準

(炉)

第3条　炉の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって，間柱，下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって，間柱，下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱することができるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き，建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。

ア　別表第1の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる離隔距離

イ　対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年3月6日消防庁告示第1号)により得られる距離

(2)　可燃物が落下し，又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3)　可燃性のガス又は蒸気が発生し，又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4)　階段，避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5)　燃焼に必要な空気を取り入れることができ，かつ，有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6)　使用に際し，火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(7)　地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し，き裂し，又は破損しない構造とすること。

(8)　表面温度が適度に上昇しない構造とすること。

(9)　屋内に設ける場合は，土間又は金属以外の不燃材料で造った床若しくは台の上に設けること。ただし，金属で造った床又は台の上に設ける場合で防火上有効な措置を講じたときは，この限りでない。

(10)　屋外に設ける場合は，風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講じること。ただし，第23号アに掲げる装置が設けられているものにあっては，この限りでない。

(11)　ガラス，金属等の高温の溶融物があふれるおそれのある構造のものにあっては，あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けるとともに，主体構造がれんが，石等の組積造のものにあっては，溶融物の全量を安全に収容することができる容量のためますを設けること。

(12)　熱媒体を使用するものにあっては，熱媒体の性質に応じ，容易に腐食しない材料で造り，かつ，温度及び圧力の測定装置を設けるとともに，局部加熱を避ける構造とすること。

(13)　開放炉又は常時油類その他これに類する可燃物を煮沸する炉にあっては，その上部に不燃材料で造られた排気フード及び屋外に通じる排気ダクトを設けるとともに，火の粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては，防火上有効な遮へい物を設けること。

(14)　熱風炉にあっては，加熱された空気に火の粉，煙，ガス等が混入しない構造とし，熱交換部分を耐熱性の金属材料で造るとともに，加熱された空気の温度が異常に上昇した場合において，自動的に，直ちに熱風の供給を断つことができる装置を設けること。

(15)　熱風炉に付属する風道にあっては，次に掲げるところによること。

ア　風道並びにその被覆及び支枠は，不燃材料で造るとともに，風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

イ　炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は，不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし，厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分にあっては，この限りでない。

ウ　給気口は，じんあいの混入を防止する構造とすること。

(16)　まき，石炭その他の固体燃料を使用するものにあっては，たき口から火の粉等が飛散しない構造とするとともに，付属するたき殻入れ，灰捨場及び燃料置場にあっては，次に掲げるところによること。

ア　たき殻入れは，ふたのある不燃性のものとするとともに，不燃材料以外の材料で造った床の上に設ける場合は，不燃材料で造った台の上に設け，又は防火上有効な底面通気を図ること。

イ　灰捨場は，不燃材料で造るとともに，建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に火災予防上安全な距離を保つこと。ただし，十分な広さを有する空地等に設ける場合で，燃え殻等が飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは，この限りでない。

ウ　燃料置場は，火を使用する場所との間に火災予防上安全な距離を保つこと。ただし，防火上有効な塀等を設けたときは，この限りでない。

(17)　削除

(18)　灯油，重油その他の液体燃料を使用するものの燃料タンクにあっては，次に掲げるところによること。

ア　燃料が漏れ，あふれ，又は飛散しない構造とすること。

イ　地震等により容易に転倒し，又は落下しないように設けること。

ウ　たき口との間に2メートル以上の水平距離を保ち，又は防火上有効な遮へい物を設けること。ただし，油温が著しく上昇するおそれのないときは，この限りでない。

エ　容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ，次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

容量

厚さ

5リットル以下のもの

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下のもの

0.8

20リットルを超え40リットル以下のもの

1.0

40リットルを超え100リットル以下のもの

1.2

100リットルを超え250リットル以下のもの

1.6

250リットルを超え500リットル以下のもの

2.0

500リットルを超え1,000リットル以下のもの

2.3

1,000リットルを超え2,000リットル以下のもの

2.6

2,000リットルを超えるもの

3.2

オ　屋内に設ける場合は，不燃材料で造った床の上に設けること。

カ　架台は，不燃材料で造ること。

キ　配管には，燃料タンクの直近の容易に操作することができる位置に開閉弁を設けること。ただし，燃料タンクが地下に埋設されているときは，この限りでない。

ク　ろ過装置を設けること。ただし，炉又は配管に当該装置を設けたときは，この限りでない。

ケ　見やすい位置に，燃料の量を覚知することができる装置を設けること。この場合において，当該装置がガラス管で造られているときは，金属管等で安全に保護すること。

コ　水抜きをすることができる構造とすること。

サ　通気管又は通気口を設けること。この場合において，当該通気管の先端又は通気口から雨水が浸入しない構造とすること。

(19)　液体燃料を使用するもので，燃焼装置に過度の圧力が加わるおそれのあるものにあっては，異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

(20)　液体燃料を予熱する方式のものにあっては，燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに，過度の予熱を防止する装置を講じること。

(21)　液化石油ガスその他の気体燃料を使用するものの燃料容器は，通風及び排水が良好な場所で，直射日光，燃焼機器等による熱影響の少ない位置に置くこと。

(22)　液体燃料又は気体燃料を使用するものにあっては，多量の未燃ガスが滞留せず，かつ，点火及び燃焼の状態を確認することができる構造とするとともに，その配管にあっては，次に掲げるところによること。

ア　金属管を使用すること。ただし，燃焼装置，燃料タンク等に接続する部分で，金属管を使用することが構造上又は使用上適当でないときは，当該燃料に侵されないゴム製のホースを使用することができる。

イ　接続は，ねじ接続，フランジ接続，溶接等とすること。ただし，金属管とゴム製のホースを接続するときは，差込み接続とすることができる。

ウ　イただし書の規定により差込み接続とする場合は，接続部をホースバンドその他これに類するもので締め付けること。

エ　ゴム製のホースは，2以上接続しないこと。

オ　2以上の燃焼機器に直接燃料を供給するものにあっては，固定された金属管から分岐するとともに，分岐したものごとに開閉弁を設けること。

(23)　液体燃料又は気体燃料を使用するものにあっては，次に掲げる安全装置を設けること。

ア　炎が立ち消えた場合等において安全を確保することができる装置

イ　未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては，点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出することができる装置

ウ　炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては，温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止することができる装置

エ　電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては，停電時において自動的に燃焼を停止することができる装置

(24)　気体燃料を使用するものの配管，計量器等の付属設備は，電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト，ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所に設けないこと。ただし，漏れた燃料に引火しない構造の電気設備が設けられているときは，この限りでない。

(25)　電気を熱源とするものにあっては，次に掲げるところによる。

ア　電線，接続器具等は，耐熱性を有するものを使用するとともに，短絡が生じないように適切な措置を講じること。

イ　炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては，温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止することができる装置を設けること。

2　前項に規定するもののほか，入力が350キロワット以上の炉にあっては，不燃材料で造った壁，柱，床及び天井(天井がない場合にあっては，はり又は屋根。以下この章及び次章において同じ。)で区画され，かつ，窓，出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けなければならない。ただし，炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じたときは，この限りでない。

3　炉の管理は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　周囲においては，常に整理及び清掃に努めるとともに，燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2)　炉及びその附属設備は，必要な点検及び整備を行い，火災予防上安全な状態に保持すること。

(3)　液体燃料を使用するもの又は電気を熱源とするものにあっては，前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。

(4)　使用することとされている燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5)　燃料の性質等により異常燃焼を生じるおそれのあるものにあっては，使用している間，監視人を置くこと。ただし，異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは，この限りでない。

(6)　燃料タンク又は燃料容器は，燃料の性質等に応じ，遮光を図るとともに，転倒又は衝撃を防止するために必要な措置を講じること。

4　前3項に規定するもののほか，液体燃料を使用する炉の位置，構造及び管理の基準については，第31条及び第32条の2から第32条の5まで(第32条の4第1号，第2号，第6号及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(ふろがま)

第3条の2　ふろがまの構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　かま内にすすが付着しにくく，かつ，目詰まりしにくい構造とすること。

(2)　液体燃料又は気体燃料を使用するふろがまにあっては，空だきを防止するため自動的に燃焼を停止することができる装置を設けること。

2　前項に規定するもののほか，ふろがまの位置，構造及び管理の基準については，前条(第1項第11号から第15号までを除く。)の規定を準用する。

(温風暖房機)

第3条の3　温風暖房機の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　加熱された空気に，火の粉，煙，ガス等が混入しない構造とし，熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

(2)　温風暖房機に付属する風道にあっては，不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式により算定した距離(入力が70キロワットを超えるものに付属する風道にあっては，算定した距離が15センチメートル未満となる場合は，15センチメートルとする。)以上の距離を保つこと。ただし，厚さが2センチメートル(入力が70キロワットを超えるものに付属する風道にあっては，10センチメートル)以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については，この限りでない。

風道からの方向

距離(単位センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

備考　Lは，風道の断面が円形である場合は直径，角形である場合は長辺の長さとする。

2　前項に規定するもののほか，温風暖房機の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第11号，第13号及び第14号を除く。)の規定を準用する。

(厨ちゆう房設備)

第3条の4　調理を目的として使用するレンジ，フライヤー，かまど等及びこれらに付属する設備(以下「厨ちゆう房設備」という。)の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　厨ちゆう房設備(個人の住居その他これに類するものに設けるものを除く。以下この項及び第56条第4号において同じ。)の排気ダクト及び排気フード(以下「排気ダクト等」という。)は，次に掲げるところによること。

ア　排気ダクト等は，容易に腐食しない鋼板又はこれと同等以上の性能及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし，当該厨ちゆう房設備の入力から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては，この限りでない。

イ　排気ダクト等の接続は，フランジ接続，溶接その他の気密性のある接続とすること。

ウ　排気ダクト等は，不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし，金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については，この限りでない。

エ　排気ダクトは，十分に排気を行うことができるものとすること。

オ　排気ダクトは，直接屋外に通じるものとし，他の用途のダクト等と接続しないこと。

カ　排気ダクトは，曲がり及び立ち下がりの箇所を少なくし，内面を滑らかに仕上げること。

(2)　前号に規定するもののほか，油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨ちゆう房設備の排気ダクト等は，次に掲げるところによること。

ア　排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター，グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし，排気ダクトを用いず，排気フードから直接屋外に排気を行う構造のものにあっては，この限りでない。

イ　グリス除去装置は，容易に腐食しない鋼板又はこれと同等以上の性能を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし，当該厨ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては，この限りでない。

ウ　防火ダンパー，自動消火装置その他の排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし，排気ダクトを用いず排気フードから直接屋外に排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さから判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては，この限りでない。

エ　次に掲げる厨ちゆう房設備に設ける火炎伝送防止装置は，自動消火装置とすること。ただし，排気ダクト等の構造又は設置状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては，この限りでない。

(ア)　令別表第1(1)項から(4)項まで，(5)項イ，(6)項，(9)項イ，(16)項イ，(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(消防法施行規則(以下「規則」という。)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)で，延べ面積が1,000平方メートル以上であるものに設ける厨ちゆう房設備

(イ)　(ア)に掲げるもののほか，令別表第1に掲げる防火対象物に設ける厨ちゆう房設備で，当該厨ちゆう房設備の入力と同一厨ちゆう房室内に設ける他の厨ちゆう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(3)　排気フード，グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は，容易に清掃することができる構造とすること。

(4)　排気フード及び排気フードと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い，火災予防上支障のないように維持管理すること。

2　前項に規定するもののほか，厨ちゆう房設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第11号及び第13号から第15号までを除く。)の規定を準用する。この場合において，同条第2項中「入力」とあるのは，「当該厨ちゆう房設備の入力と同一厨ちゆう房室内に設ける他の厨ちゆう房設備の入力の合計」と読み替えるものとする。

(ボイラー)

第4条　ボイラーの構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　蒸気その他の熱媒体の配管は，可燃性の壁，床，天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を，けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(2)　蒸気その他の熱媒体の圧力が異常に上昇した場合において，自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2　前項に規定するもののほか，ボイラーの位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第11号，第13号及び第14号を除く。)の規定を準用する。

(ストーブ)

第5条　ストーブ(移動式のものを除く。次項において同じ。)のうち，固体燃料を使用するものにあっては，不燃材料で造ったたき殻受けを設けるとともに，不燃材料で造った適正な大きさの台の上に設け，かつ，防火上有効な底面通気を図らなければならない。

2　前項に規定するもののほか，ストーブの位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第11号，第13号から第15号まで及び第18号オを除く。)の規定を準用する。

(火を使用する設備に付属する煙突)

第6条　火を使用する設備(燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池，リン酸型燃料電池，溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備で，火を使用するものをいう。以下同じ。)を除く。)に付属する煙突の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　構造又は材質に応じ，支枠，支線，腕金具等で固定すること。

(2)　煙突は，その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合において，その建築物に窓があるときは，建築基準法施行令第115条第1項第2号及び第2項の規定の例によること。この場合において，同条第1項第2号中「軒」とあるのは，「窓」とする。

(3)　耐火構造以外の煙突で，小屋裏，天井裏，床裏等にある部分は，容易に点検することができるようにすること。

(4)　可燃性の壁，床，天井等を貫通する部分又は小屋裏，天井裏，床裏等において接続しないこと。ただし，容易に離脱せず，かつ，燃焼排気が漏れない構造とするときは，この限りでない。

(5)　未燃ガスが滞留しない構造とすること。

(6)　容易に掃除することができる構造とし，筒内に著しくばい煙が付着したときは，これを除去すること。

(7)　著しく火の粉を飛散させたまま使用しないこと。

(8)　前各号に規定するもののほか，建築基準法施行令第115条の規定の適用を受けない煙突は，同条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定の例によること。

(壁付暖炉)

第7条　壁付暖炉の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし，壁等が耐火構造(間柱及び下地を準不燃材料で造ったものに限る。)であるときは，この限りでない。

(2)　厚さが20センチメートル以上である鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造，れんが造，石造又はコンクリートブロック造とし，かつ，背面の状況を容易に点検することができる構造とすること。

2　前項に規定するもののほか，壁付暖炉の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第1号，第6号，第8号，第10号，第11号，第13号及び第14号を除く。)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第8条　乾燥設備の構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　乾燥物品が，直接に熱源と接触しない構造とすること。

(2)　室内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては，非常警報装置又は自動的に熱源を遮断することができる装置を設けること。

(3)　火の粉が混入するおそれのある燃焼排気により，直接に可燃性の物品を乾燥するものにあっては，乾燥室内に火の粉を飛散しない構造とすること。

2　前項に規定するもののほか，乾燥設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第11号，第13号及び第14号を除く。)の規定を準用する。

(サウナ設備)

第8条の2　サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(2)　サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

2　サウナ室(個人の住居に設けるものを除く。)は，火災予防上安全に区画しなければならない。

3　前2項に規定するもののほか，サウナ設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第1号，第10号，第11号，第13号及び第14号を除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第9条　簡易湯沸設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第9号から第11号まで及び第13号から第16号まで，第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第9条の2　給湯湯沸設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第11号及び第13号から第15号までを除く。)の規定を準用する。

(燃料電池発電設備)

第9条の3　屋内に設ける燃料電池発電設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条第1項第1号，第2号，第4号から第6号まで，第8号，第18号(ウを除く。)，第22号及び第24号並びに第3項第1号，第4号及び第6号，第12条第1項(第9号を除く。)，第13条第1項(第2号を除く。)並びに第32条の4第3号の規定を準用する。ただし，第12条第1項第3号から第5号まで，第7号，第8号及び第11号並びに第13条第1項第1号の規定は，屋内に設ける出力10キロワット未満の燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池によるものに限る。)のうち，燃料を改質する装置(以下「改質装置」という。)の温度が過度に上昇し，若しくは低下したとき，又は外箱(発電設備及びその付属機器を収納する容器をいう。以下同じ。)の換気装置に異常が生じたときに当該燃料電池発電設備を自動的に停止する装置を設けたものについては，準用しない。

2　屋外に設ける燃料電池発電設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条第1項第1号，第2号，第4号から第6号まで，第8号，第10号，第18号(ウを除く。)，第22号及び第24号並びに第3項第1号，第4号及び第6号，第12条第1項第4号，第7号，第8号及び第10号から第12号まで並びに第2項，第13条第1項(第2号を除く。)並びに第32条の4第3号の規定を準用する。ただし，第12条第1項第4号，第7号，第8号及び第11号並びに第2項並びに第13条第1項第1号の規定は，屋外に設ける出力10キロワット未満の燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池によるものに限る。)のうち，改質装置の温度が過度に上昇し，若しくは低下したとき，又は外箱の換気装置に異常が生じたときに当該燃料電池発電設備を自動的に停止する装置を設けたものについては，準用しない。

(掘りごたつ及びいろり)

第10条　掘りごたつの火床及びいろりの内面は，不燃材料で造らなければならない。ただし，火災予防上支障がない部分は，不燃材料で被覆することができる。

2　掘りごたつ及びいろりの位置，構造及び管理の基準については，第3条第1項第1号及び第6号並びに第3項第1号及び第4号の規定を準用する。

(ヒートポンプ冷暖房機)

第10条の2　ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　容易に点検することができる位置に設けること。

(2)　防振のための措置を講じること。

(3)　排気筒を設ける場合は，防火上有効な構造とすること。

2　前項に規定するもののほか，ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置，構造及び管理の基準については，第3条(第1項第10号，第11号，第13号から第16号まで，第22号，第23号及び第25号，第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。

(火花を生じる設備)

第11条　グラビア印刷機，ゴムスプレッダー，起毛機，反毛機その他その操作に際し，火花を生じ，かつ，可燃性の蒸気又は粉じんを放出する設備(以下「火花を生じる設備」という。)の位置，構造及び管理は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　火花を生じる設備に面する部分の壁，天井及び床を準不燃材料で仕上げた室内に設けること。

(2)　静電気による火花を生じるおそれのある部分に，静電気を有効に除去する措置を講じること。

(3)　可燃性の蒸気又は粉じんを有効に除去する換気装置を設けること。

(4)　火花を生じる設備のある室内においては，常に整理及び清掃に努めるとともに，みだりに火気を使用しないこと。

(放電加工機)

第11条の2　放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が設定された温度を超えた場合において，自動的に加工を停止することができる装置を設けること。

(2)　加工液の液面の高さが，放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において，自動的に加工を停止することができる装置を設けること。

(3)　工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の成長等による異常を検出した場合において，自動的に加工を停止することができる装置を設けること。

(4)　加工液に着火した場合において，自動的に加工を停止することができる装置及び自動的に消火することができる装置を設けること。

(5)　加工液タンクにあっては，次に掲げるところによること。

ア　容量に応じ，次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

容量

厚さ

400リットル未満のもの

ミリメートル以上

2.3

400リットル以上のもの

3.2

イ　タンクの外面には，腐食を防止するための措置を講じること。ただし，アルミニウム合金，ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造られたタンクにあっては，この限りでない。

ウ　地震等により容易に転倒し，又は落下しないように設けること。

エ　架台は，不燃材料で造ること。

2　放電加工機の管理は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　引火点が70度未満の加工液を使用しないこと。

(2)　吹き掛け加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3)　工具電極を確実に取り付け，異常な放電を防止すること。

(4)　必要な点検及び整備を行い，火災予防上有効に保持すること。

3　前2項に規定するもののほか，放電加工機の位置，構造及び管理の基準については，前条(第2号を除く。)の規定を準用する。

(変電設備)

第12条　屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条第1項に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　水が浸入し，又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2)　可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し，又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3)　変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は，不燃材料で造った壁，柱，床及び天井で区画され，かつ，窓，出入口等に防火戸を設けた室内に設けること。ただし，変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じたときは，この限りでない。

(4)　キュービクル式のものにあっては，建築物等の部分との間に換気，点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(5)　第3号の壁，床及び天井をダクト，ケーブル等が貫通する部分には，透き間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講じること。

(6)　屋外に通じる有効な換気設備を設けること。

(7)　見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(8)　変電設備のある室内には，取扱者以外の者をみだりに出入させないこと。

(9)　変電設備のある室内においては，常に整理及び清掃に努めるとともに，油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(10)　定格電流の範囲内で使用すること。

(11)　必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに設備の各部分の必要な点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ，不良箇所を発見したときは，直ちに補修させるとともに，その結果を記録し，かつ，保存すること。

(12)　変圧器，コンデンサーその他の機器及び配線は，床，壁，支柱等に堅固に固定すること。

2　屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては，建築物との間に3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは，この限りでない。

3　前項に規定するもののほか，屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置，構造及び管理の基準については，第1項第4号及び第7号から第12号までの規定を準用する。この場合において，同項第8号及び第9号中「室内」とあるのは，「区画内」と読み替えるものとする。

(急速充電設備)

第12条の2　急速充電設備(電気を設備内部で変圧して，電気自動車等(電気を動力源とする自動車等(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に充電する設備(全出力が20キロワット以下のもの及び全出力が200キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　筐きょう体(充電設備及びその付属機器を収納する容器をいう。)は，不燃性の金属材料で造ること。

(2)　床，壁，支柱等に堅固に固定すること。

(3)　水の浸入を防止する措置を講じること。

(4)　充電を開始する前に，急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い，絶縁されていない場合には，充電を開始しない措置を講じること。

(5)　急速充電設備と電気自動車等とが確実に接続されていない場合には，充電を開始しない措置を講じること。

(6)　急速充電設備と電気自動車等との接続部に電圧が加えられている場合には，当該接続部が外れないようにする措置を講じること。

(7)　漏電，地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし，漏電，地絡又は制御機能の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講じること。

(8)　電圧及び電流を自動的に監視する構造とし，電圧又は電流の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講じること。

(9)　異常な高温とならない措置を講じること。

(10)　異常な高温となった場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講じること。

(11)　急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講じること。

(12)　自動車等の衝突を防止する措置を講じること。

(13)　コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)の不時の落下を防止するための措置を講じること。ただし，コネクターが十分な強度を有するときは，この限りでない。

(14)　充電用ケーブルを冷却するために液体を用いるものにあっては，次に掲げる措置を講じること。

ア　当該液体が漏れた場合に内部基板等の機器に影響を及ぼさない構造とすること。

イ　当該液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし，流量又は温度の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させること。

(15)　複数の充電用ケーブルを有し，複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては，出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし，当該異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講じること。

(16)　急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては，当該蓄電池について次に掲げる措置を講じること。

ア　電圧及び電流を自動的に監視する構造とし，電圧又は電流の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させること。

イ　異常な高温とならないこと。

ウ　温度の異常を自動的に検知する構造とし，異常な高温又は低温を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させること。

エ　制御機能の異常を自動的に検知する構造とし，当該異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させること。

(17)　急速充電設備の周囲は，換気，点検及び整備に支障のないようにすること。

(18)　急速充電設備の周囲は，常に整理及び清掃に努めるとともに，油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2　前項に規定するもののほか，急速充電設備の位置，構造及び管理の基準については，前条第1項第2号，第7号，第10号及び第11号の規定(屋外に設ける急速充電設備(全出力が50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)にあっては，これらの規定のほか，同条第2項の規定)を準用する。

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第13条　屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　容易に点検することができる位置に設けること。

(2)　防振のための措置を講じた床又は台の上に設けること。

(3)　排気筒は，防火上有効な構造とすること。

(4)　発電機，燃料タンクその他の機器は，床，壁，支柱等に堅固に固定すること。

2　前項に規定するもののほか，屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置，構造及び管理の基準については，第3条第1項第18号及び第24号並びに第12条第1項の規定を準用する。この場合において，第3条第1項第18号ウ中「たき口」とあるのは，「内燃機関」と読み替えるものとする。

3　屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備(次項に規定するものを除く。)の位置，構造及び管理の基準については，第3条第1項第18号及び第24号，第12条第1項第4号及び第7号から第12号まで並びに第2項並びに第1項の規定を準用する。この場合において，第3条第1項第18号ウ中「たき口」とあるのは，「内燃機関」と読み替えるものとする。

4　屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち，次に掲げる基準に適合する外箱に収納されているものの位置，構造及び管理の基準については，第3条第1項第1号及び第24号並びに第3項第1号，第12条第1項第10号及び第12号並びに第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

(1)　材質は，厚さ0.8ミリメートル以上の鋼板であること。

(2)　断熱材又は防音上効果のある材料を使用するときは，難燃性のものであること。

(3)　内部の温度の過度な上昇を防止するための換気口を有すること。

(4)　前号の換気口は，雨水その他の水の浸入を防止する措置が講じられているものであること。

(蓄電池設備)

第14条　屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は，耐酸性の床上又は台上に，転倒しないように設けなければならない。ただし，アルカリ蓄電池設備の電槽を設ける床又は台にあっては，耐酸性のものとしないことができる。

2　前項に規定するもののほか，屋内に設ける蓄電池設備の位置，構造及び管理の基準については，第11条第4号並びに第12条第1項第1号，第3号から第8号まで及び第11号の規定を準用する。

3　屋外に設ける蓄電池設備は，雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。

4　前項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備の位置，構造及び管理の基準については，第11条第4号，第12条第1項第4号，第7号，第8号及び第11号並びに第2項並びに第1項の規定を準用する。

(ネオン管灯設備)

第15条　ネオン管灯設備の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　点滅装置は，低圧側の容易に点検することができる位置に設けるとともに，不燃材料で造った覆いを設けること。ただし，無接点継電器を使用するものにあっては，この限りでない。

(2)　変圧器を雨の掛かる場所に設ける場合にあっては，屋外用のものを選び，導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし，雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは，この限りでない。

(3)　支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には，木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を使用しないこと。

(4)　壁等を貫通する部分のがい管は，壁等に固定すること。

(5)　電源の開閉器は，容易に操作しやすい位置に設けること。

2　ネオン管灯設備の管理の基準については，第12条第1項第11号の規定を準用する。

(舞台装置等の電気設備)

第16条　舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事，農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては，次によること。

ア　電灯，抵抗器その他熱を発生する設備及び器具は，可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

イ　電灯の口金，受け口等の充電部分は，露出させないこと。

ウ　電灯又は配線は，著しく動揺し，又は脱落しないように取り付けること。

エ　アークを発生する設備は，不燃材料で造ること。

オ　1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2)　工事，農事等のために一時的に使用する電気設備にあっては，次によること。

ア　分電盤，電動機等は，雨雪，土砂等により障害を受け，又は可燃性のガス若しくは蒸気の滞留するおそれのない位置に設けること。

イ　残置灯設備の電路には，専用の開閉器を設け，かつ，ヒューズを設ける等自動的に遮断する措置を講じること。

2　舞台装置等の電気設備の管理の基準については，第12条第1項第9号から第12号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第17条　避雷設備の位置及び構造は，消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)に適合するものとしなければならない。

2　避雷設備の管理については，第12条第1項第11号の規定を準用する。

(水素ガスを充てんする気球)

第18条　水素ガスを充てんする気球の位置，構造及び管理は，次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1)　煙突その他火気を使用する施設または電線その他障害となるおそれのあるものの付近において掲揚し，またはけい留しないこと。

(2)　建築物の屋上で掲揚し，またはけい留しないこと。ただし，当該屋上が不燃材料で造られた陸屋根で，その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合は，この限りでない。

(3)　掲揚またはけい留に際しては，掲揚綱または気球と周囲の建築物，工作物または道路との間及び気球相互の間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに，掲揚綱の固定箇所にさく等を設け，かつ，立入りを禁止する旨を表示すること。ただし，前号ただし書に規定する場合において，建築物の屋上で掲揚し，またはけい留する場合における周囲の建築物または工作物との間に保有する空間については，この限りでない。

(4)　容積は，15立方メートル以下とすること。ただし，観測または実験のために使用するものにあっては，この限りでない。

(5)　気球及び掲揚綱等は，風圧または摩擦に対し，十分な強度を有する材料で造ること。

(6)　気球に付設する電飾は，気球から3メートル以上離れた位置に取り付け，かつ，充電部分が露出しない構造とすること。ただし，過熱し，または火花が生じないように必要な措置を講じたときは，気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7)　前号の電飾に使用する電線は，断面積が0.75平方ミリメートル(文字網の部分に使用するものにあっては，0.5平方ミリメートル)以上のものを用い，長さ1メートル(文字網の部分に使用するものにあっては，0.6メートル)以下ごと及び分岐点の付近において支持すること。

(8)　気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては，掲揚しないこと。

(9)　水素ガスの充てんまたは放出については，次によること。

ア　屋外の通風のよい場所で行なうこと。

イ　操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

ウ　電飾を付設するものにあっては，電源をしゃ断して行なうこと。

エ　摩擦または衝撃を加える等の行為をしないこと。

オ　水素ガスの充てんに際しては，気球内に水素ガスまたは空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行なうこと。

(10)　水素ガスが90容量パーセント以下となった場合は，詰替えを行なうこと。

(11)　掲揚し，またはけい留している間は，看視人を置くこと。ただし，公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し，またはけい留するときは，この限りでない。

(12)　多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。

(基準の特例)

第18条の2　この節の規定は，この節に掲げる設備について，消防長又は消防署長が，当該設備の位置，構造及び管理並びに周囲の状況から判断して，この節の規定による基準によらなくても，火災予防上支障がないと認めるとき，又は予想しない特殊の設備を用いることにより，この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは，適用しない。

第2節　火を使用する器具及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第19条　石油こんろ，移動式の石油ストーブその他液体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。

ア　別表第1の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる離隔距離

イ　対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離

(2)　可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3)　地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4)　地震等により容易に転倒し，又は落下するおそれのない安定した状態で使用すること。

(5)　不燃性の床又は台の上で使用すること。

(6)　故障し，又は破損したものを使用しないこと。

(7)　本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(8)　使用することとされている燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9)　周囲においては，常に整理及び清掃に努めるとともに，燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(10)　燃料漏れがないことを確認した後に点火すること。

(11)　点火した状態で移動させ，又は燃料を補給しないこと。

(12)　漏れ，又はあふれた燃料を受けるための不燃材料で造った受皿を設けること。

(13)　必要な点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせ，火災予防上有効に保持すること。

(14)　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合にあっては，消火器の準備をしたうえで使用すること。

2　前項に規定するもののほか，液体燃料を使用する移動式のストーブにあっては，地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(固体燃料を使用する器具)

第20条　火ばちその他固体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　火ばちは，底部に遮熱のための空間を設け，又は砂等を入れて使用すること。

(2)　置きごたつは，火入容器を金属以外の不燃材料で造った台の上に置いて使用すること。

2　前項に規定するもののほか，固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については，前条第1項第1号から第9号まで及び第14号の規定を準用する。

(気体燃料を使用する器具)

第21条　ガスこんろ，移動式のガスストーブその他気体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　元コックは，使用していない間は，閉じておくこと。

(2)　ゴム製のホースは，燃料に侵されない材質のものを用い，かつ，熱，薬品等による損傷を防止する装置を講じること。

(3)　ゴム製のホースとの接続部は，ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。

(4)　ゴム製のホースは，その器具に応じた適当な長さとすること。

2　前項に規定するもののほか，気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については，第19条第1項第1号から第10号まで及び第14号の規定を準用する。

(電気を熱源とする器具)

第22条　電気アイロン，移動式の電気ストーブその他電気を熱源とする器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　通電した状態でみだりに放置しないこと。

(2)　自動温度調節装置，温度ヒューズ等の安全装置は，みだりに取り外し，又はその器具に不適当なものと取り替えないこと。

2　前項に規定するもののほか，電気を熱源とする器具の取扱いの基準については，第19条第1項第1号から第7号まで，第9号及び第14号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれがない器具にあっては，同号の規定を除く。)を準用する。

(使用に際し，火災の発生のおそれのある器具)

第23条　火消しつぼその他使用に際し，火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については，第19条第1項第1号から第7号まで，第9号及び第14号の規定を準用する。

(基準の特例)

第23条の2　この節の規定は，この節に掲げる器具について，消防長又は消防署長が，当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して，この節の規定による基準によらなくても，火災予防上支障がないと認めるとき，又は予想しない特殊の器具を用いることにより，この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは，適用しない。

第3節　火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第24条　次に掲げる場所で，消防長が指定する場所(以下「指定場所」という。)においては，喫煙し，若しくは裸火を使用し，又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし，特に必要があると認められる場合において，消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは，この限りでない。

(1)　劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂及び集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

(2)　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗及び展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分

(3)　地下街(法第8条の2に規定する地下街をいう。)の売場

(4)　前3号に掲げるもののほか，火災が発生した場合において，人命に危険が生じるおそれのある場所

2　指定場所には，客席の前面その他見やすい箇所に「禁煙」，「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において，併せて図記号による標識を設けるときは，別表第2に定めるものとしなければならない。

3　令別表第1に掲げる防火対象物で指定場所を有するものにおいて喫煙所を設けるときは，次に掲げるところによらなければならない。

(1)　適当な数の吸い殻容器を設置すること。

(2)　「喫煙所」と表示した標識を設けること。この場合において，併せて図記号による標識を設けるときは，別表第2に定めるものとしなければならない。

(3)　指定場所を有する防火対象物が劇場等であるときは，喫煙所は，客席及び廊下(当該客席及び廊下のうち消防長又は消防署長が避難上支障がないと認める部分を除く。)以外の場所に設けること。

4　令別表第1に掲げる防火対象物で指定場所を有するものにおいて喫煙所を設けないときは，当該防火対象物内を禁煙とする旨を表示した標識の設置その他の当該防火対象物内における禁煙を確保するため火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5　指定場所の所有者，管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は，指定場所で喫煙し，若しくは裸火を使用し，又は指定場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは，これを制止しなければならない。

(準用)

第24条の2　防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)を一時的に前条第1項第1号又は第2号に掲げる場所の用途に供する場合における当該用途に供する部分(以下「特定部分」という。)は，指定場所とみなして，同項並びに同条第2項及び第5項の規定を適用する。

2　前条第3項第1号及び第2号の規定は，特定部分を有する防火対象物において喫煙所を設ける場合について準用する。

3　前条第3項第3号の規定は，防火対象物を一時的に同条第1項第1号に掲げる場所の用途に供する場合における当該防火対象物の喫煙所について準用する。

4　前条第4項の規定は，特定部分を有する防火対象物において喫煙所を設けない場合について準用する。

(空き地及び空き家の管理)

第25条　空き地の関係者は，当該空き地の枯れ草等燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2　空き家の所有者又は管理者は，当該空き家への侵入の防止，周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(たき火)

第26条　可燃物の近くにおいては，たき火をしてはならない。

2　たき火をする場合においては，消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(がん具用煙火)

第27条　がん具用煙火は，火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2　がん具用煙火を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，炎，火花又は高温体との接近を避けなければならない。

3　火薬類取締法施行規則第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，ふたのある不燃性の容器に入れ，又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

(化学実験室等)

第28条　化学実験室，薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し，又は取り扱う場合は，第31条，第32条の2第1号，第11号から第17号まで及び第19号から第24号まで並びに第32条の4第11号の規定に準じて貯蔵し，又は取り扱うほか，火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(しみ落とし作業等)

第28条の2　しみ落とし，染色補正，袋物加工等の作業を行う場所において，危険物その他これに類する物品を貯蔵し，又は取り扱う場合は，第31条，第32条の2第11号，第14号，第16号，第17号，第20号，第21号及び第23号，第32条の3第2項第6号並びに第32条の7第1項第4号の規定に準じて貯蔵し，又は取り扱うほか，火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(火花を発生させる作業等)

第29条　ガス若しくは電気による溶接作業若しくは自動車の解体等の溶断作業，グラインダー等による火花を発生させる作業，トーチランプ等による加熱作業，アスファルト等の溶解作業又はびょう打ち作業(以下「溶接作業等」という。)は，可燃性の物品の付近において行ってはならない。

2　自動車の解体作業においては，溶断作業を行う前に燃料等の可燃性の物品の除去及び消火用具の準備を行い，かつ，除去した燃料等を適切に管理しなければならない。

3　溶接作業等を行う場合は，火花の飛散，接炎等による火災の発生を防止するため，湿砂の散布，散水，不燃材料による遮熱，可燃性の物品の除去，作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4　令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。第52条，第52条の2及び第54条の2において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事が行われている建築物その他の工作物において，可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は可燃性の粉じんを著しく発生させる作業を行う場合は，換気，除じん，火気の制限，消火用具の準備，作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5　作業現場には，火災予防上安全な場所に吸い殻容器を設けるとともに，吸い殻容器を設けた場所以外の場所では喫煙してはならない。

6　圧縮アセチレンガスを使用する作業現場には，外部から見やすい箇所に圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識を設けなければならない。

第4節　火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第30条　火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については，次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1)　山林，原野等において火入れをしないこと。

(2)　煙火を消費しないこと。

(3)　屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)　屋外においては，可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)　残火(たばこの吸いがらを含む。)，取灰又は火粉を始末すること。

(6)　屋内において裸火を使用するときは，窓，出入口等を閉じて行うこと。

第3章の2　住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準)

第30条の2　住宅用防災機器の設置及び維持は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)又は住宅用防災報知設備(同条第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下同じ。)の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(以下「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定する感知器をいう。)(以下「感知器」という。)は，次に掲げる住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)の部分(イからオまでに掲げる住宅の部分にあっては，令別表第1(5)項ロ又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち，廊下，階段，エレベーター，エレベーターホール，機械室，管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な他の住宅との共用部分を除く。)に設けること。

ア　就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。以下同じ。)

イ　アに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)を除く。)から直下階に通じる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

ウ　アに掲げる住宅の部分が存する階(避難階より2以上上の階であるものに限る。)より2階下の階に直上階から通じる階段の下端(その階段の上端に住宅用防災警報器又は感知器が設置されているものを除く。)

エ　アに掲げる住宅の部分が避難階のみに存するときは，居室が存する最上階(避難階より2以上上の階であるものに限る。)から直下階に通じる階段の上端

オ　アからエまでの規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階で，床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存するもの(以下この号において「当該階」という。)にあっては，次のいずれかの住宅の部分

(ア)　廊下

(イ)　廊下が存しない場合にあっては，当該階から直下階に通じる階段の上端

(ウ)　廊下及び直下階が存しない場合にあっては，当該階の直上階から当該階に通じる階段の下端

カ　台所

(2)　住宅用防災警報器又は感知器は，次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ，それぞれ同表の中欄に掲げる住宅用防災警報器の種別又は同表の右欄に掲げる感知器の種別のものとすること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

感知器の種別

前号アからオまで(オ(ア)を除く。)に掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に規定する光電式住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に規定する光電式スポット型感知器のうち，感知器等規格省令第17条第2項の表種別の欄に掲げる1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下同じ。)

前号オ(ア)に掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に規定するイオン化式住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)又は光電式住宅用防災警報器

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に規定するイオン化式スポット型感知器のうち，感知器等規格省令第16条第2項の表種別の欄に掲げる1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下同じ。)又は光電式スポット型感知器

前号カに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号の2に規定する定温式住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)

光電式スポット型感知器，差動式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第2号に規定する差動式スポット型感知器をいう。以下同じ。)，定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号に規定する定温式スポット型感知器のうち，感知器等規格省令第14条第2項第1号の表種別の欄に掲げる特種の試験に合格するものであって，公称作動温度が60度又は65度のものに限る。以下同じ。)又は補償式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号の2に規定する補償式スポット型感知器をいう。以下同じ。)

(3)　住宅用防災警報器又は感知器は，天井(天井がない場合にあっては，屋根。第39条第2項を除き，以下同じ。)又は壁の屋内に面する部分に，次に定めるところにより，設けること。

ア　天井の屋内に面する部分に設けるときは，壁又ははりからの水平距離が次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる距離以上離れた位置に設けること。

(ア)　イオン化式住宅用防災警報器若しくは光電式住宅用防災警報器又はイオン化式スポット型感知器若しくは光電式スポット型感知器(以下「煙を感知する住宅用防災警報器又は感知器」という。)　0.6メートル

(イ)　定温式住宅用防災警報器又は差動式スポット型感知器，定温式スポット型感知器若しくは補償式スポット型感知器(以下「熱を感知する住宅用防災警報器又は感知器」という。)　0.4メートル

イ　壁の屋内に面する部分に設けるときは，天井からの垂直距離が下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置に設けること。

ウ　換気口その他これに類するものの空気吹出口から1.5メートル以上離れた位置に設けること。

エ　煙を感知する住宅用防災警報器又は感知器を設けるときは，通常の調理時に煙又は蒸気がかかるおそれがない位置に設けること。

オ　熱を感知する住宅用防災警報器又は感知器を設けるときは，通常の調理時に高温になるおそれがない場所(差動式スポット型感知器又は補償式スポット型感知器にあっては，通常の調理時に温度の急激な変化がない場所)で，火災を有効に感知することができる位置に設けること。

(4)　前3号に規定するもののほか，住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備は，次に掲げる基準に従って設置し，及び維持しなければならない。

ア　電源に電池を用いる住宅用防災警報器又は感知器にあっては，当該住宅用防災警報器又は感知器がこれを有効に作動させることができる電圧の値に維持されていないときは，電池を交換すること。

イ　電源に電池以外のものを用いる住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備にあっては，次の基準に適合していること。

(ア)　当該住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備に電力が正常に供給されていること。

(イ)　電力は，住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備と分電盤との間に開閉器が設けられていない配線から得ること。

ウ　自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定する自動試験機能をいう。以下同じ。)を有しない住宅用防災警報器又は感知器にあっては，当該住宅用防災警報器又は感知器を交換すべき期限が到来する前に，交換すること。

エ　自動試験機能を有する住宅用防災警報器又は感知器にあっては，当該住宅用防災警報器又は感知器に係る機能が適正に維持されていないことが確認されたときは，当該住宅用防災警報器又は感知器を交換すること。

(5)　前各号に規定するもののほか，住宅用防災報知設備は，次に掲げる基準に従って設置し，及び維持しなければならない。

ア　受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第7号に規定する受信機をいう。以下同じ。)は，操作に支障が生じず，かつ，住宅の内部にいる者に対して火災の発生を有効に報知することができる場所に設けること。

イ　第1号アからカまでに掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていないときは，住宅の内部にいる者に対して火災の発生を有効に報知することができるように，当該階に補助警報装置(住宅用防災警報器等規格省令第2条第6号に規定する補助警報装置をいう。)を設けること。

ウ　感知器と受信機との間において有線電気通信の送信又は受信を行う住宅用防災報知設備にあっては，当該有線電気通信に係る配線について容易に導通試験(配線が感知器から外れていること又は配線に断線があることを発見するために行う試験をいう。)をすることができるように措置されていること。ただし，当該配線が感知器から外れたとき，又は当該配線に断線があったときに受信機が自動的に警報を発するものにあっては，この限りでない。

エ　感知器と受信機との間において無線通信の送信又は受信を行う住宅用防災報知設備にあっては，次によること。

(ア)　感知器及び受信機は，感知器と受信機との間において確実に無線通信の送信又は受信を行うことができる位置に設けること。

(イ)　受信機において無線通信の受信を行うことができることを確認するための措置を講じていること。

オ　住宅用防災報知設備には，受信機その他の見やすい箇所に感知器を交換すべき期限を明示すること。

2　前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げるときは，それぞれ当該各号に掲げる設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備を設置しないことができる。

(1)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，令第12条若しくはこの条例第39条に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，スプリンクラー設備(消防長が定める基準に適合する閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を設置したとき。

(2)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，令第21条若しくはこの条例第41条に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，自動火災報知設備を設置したとき。

(3)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，共同住宅用スプリンクラー設備(特定共同住宅等省令第2条第1項第13号に規定する共同住宅用スプリンクラー設備をいう。)を設置したとき。

(4)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，共同住宅用自動火災報知設備(特定共同住宅等省令第2条第1項第14号に規定する共同住宅用自動火災報知設備をいう。)を設置したとき。

(5)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，住戸用自動火災報知設備(特定共同住宅等省令第2条第1項第15号に規定する住戸用自動火災報知設備をいう。)を設置したとき。

(6)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下「特定小規模施設省令」という。)第3条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，特定小規模施設用自動火災報知設備(特定小規模施設省令第2条第2号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備をいう。)を設置したとき。

(7)　前項第1号アからカまでに掲げる住宅の部分に，複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下「複合型居住施設省令」という。)第3条第2項本文に規定する技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により，複合型居住施設用自動火災報知設備(複合型居住施設省令第2条第2号に規定する複合型居住施設用自動火災報知設備をいう。)を設置したとき。

(基準の特例)

第30条の3　前条の規定は，住宅用防災機器について，消防長又は消防署長が，住宅の位置，構造又は設備の状況から判断して，当該規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準によらなくても，住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく，かつ，住宅における火災による被害を最少限度にとどめることができると認めるときは，適用しない。

(住宅における火災予防の推進)

第30条の4　住宅の関係者は，住宅における火災予防の推進を図るため，次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1)　第30条の2第1項第1号ア及びカに掲げる住宅の部分以外の住宅の居室に，同条に規定する基準の例により住宅用防災機器を設置し，及び維持すること。

(2)　住宅(長屋又は共同住宅にあっては，各戸)に1個以上の消火器その他火災の拡大を初期に抑制する機能を有する器具を設置し，及び維持すること。

(3)　避難に必要な経路を確保すること。

第4章　指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

第1節　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第31条　法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，みだりに火気を使用しないこと。

(2)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，常に整理及び清掃を行うとともに，みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，当該危険物の性質に応じ，遮光又は換気を行うこと。

(4)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場合は，当該危険物が漏れ，あふれ，又は飛散しないように必要な措置を講じること。

(5)　危険物を容器に収納して貯蔵し，又は取り扱う場合は，その容器は，当該危険物の性質に適応し，かつ，破損，腐食，裂け目等がないものであること。

(6)　危険物を収納した容器を貯蔵し，又は取り扱う場合は，当該容器をみだりに転倒させ，落下させ，衝撃を加え，又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(7)　危険物を収納した容器を貯蔵し，又は取り扱う場合は，地震等により，容易に容器が転落し，若しくは転倒し，又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講じること。

(8)　危険物又は危険物のくず，かす等を廃棄する場合は，それらの性質に応じ，安全な場所において，他に危害又は損害を及ぼすおそれがない方法により行うものとし，下水道，河川等に投下しないこと。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第32条　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは，前条に定めるもののほか，次条から第32条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

第32条の2　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所には，見やすい箇所に危険物を貯蔵し，又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類，品名，最大数量及び移動タンク(危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンクをいう。以下同じ。)以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2)　危険物を取り扱う機械器具その他の設備は，危険物の漏れ，あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし，当該設備に危険物の漏れ，あふれ又は飛散による災害を防止するための付帯設備を設けたときは，この限りでない。

(3)　危険物を加熱し，若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には，温度測定装置を設けること。

(4)　危険物を加熱し，又は乾燥する設備は，じか火を用いない構造とすること。ただし，当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき，又は当該設備に火災を防止するための付帯設備を設けたときは，この限りでない。

(5)　危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には，圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6)　引火性の熱媒体を使用する設備にあっては，その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに，当該設備に設ける安全装置は，熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7)　電気設備は，電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8)　危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には，当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9)　危険物を取り扱う配管は，次に掲げるところによること。

ア　配管は，その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし，かつ，当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力により水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき，漏えいその他の異常がないものであること。

イ　配管は，取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

ウ　配管は，火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし，当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては，この限りでない。

エ　配管には，外面の腐食を防止するための措置を講じること。ただし，当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては，この限りでない。

オ　配管を地下に設置する場合は，配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について，当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講じること。

カ　配管を地下に設置する場合は，その上部の地盤面に掛かる重量が当該配管に掛からないように保護すること。

(10)　ためます又は油分離装置にたまった危険物は，あふれないように随時くみ上げること。

(11)　危険物は，温度計，湿度計，圧力計その他の計器を用いて監視する等，当該危険物の性質に応じた適正な温度，湿度又は圧力を保つように貯蔵し，又は取り扱うこと。

(12)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場合は，危険物の変質，異物の混入等により，当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講じること。

(13)　危険物が残存し，又は残存しているおそれのある設備，機械器具，容器等を修理する場合は，安全な場所において，危険物を完全に除去した後に行うこと。

(14)　可燃性の液体，可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ，若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では，電線と電気器具とを完全に接続し，かつ，火花を発する機械器具，工具，履物等を使用しないこと。

(15)　危険物を保護液中に保存する場合は，当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(16)　接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は，相互に近接して置かないこと。ただし，接触又は混合しないような措置を講じたときは，この限りでない。

(17)　危険物を容器に収納し，又は詰め替える場合は，次に掲げるところによること。

ア　固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(以下「危険物規則」という。)別表第3の，液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について，これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては，外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し，又は詰め替えるとともに，温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

イ　アの内装容器等には，見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(18)　危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は，高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては，4メートル)を超えて積み重ねないこと。

(19)　危険物を加熱し，又は乾燥する場合は，危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(20)　危険物を詰め替える場合は，防火上安全な場所で行うこと。

(21)　吹き付け塗装作業を行う場合は，防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(22)　焼入れ作業を行う場合は，危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(23)　染色又は洗浄の作業を行う場合は，可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに，廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(24)　バーナーにより危険物を消費する場合は，バーナーの逆火を防ぎ，かつ，危険物があふれないようにすること。

第32条の3　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し，又は取り扱う場合の技術上の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所(移動タンクを除く。)の周囲には，容器等の種類及び貯蔵し，又は取り扱う数量に応じ，次の表に掲げる幅の空地を保有するか，又は防火上有効な塀を設けること。ただし，開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)の壁又は不燃材料で造った壁に面する部分にあっては，この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し，又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

メートル以上

1

その他のもの

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2

(2)　液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には，その直下の地盤面の周囲に囲いを設け，又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講じるとともに，当該地盤面は，コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い，かつ，適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(3)　危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は，当該架台を不燃材料で堅固に造るとともに，高さ6メートルを超えて容器を貯蔵しないこと。

2　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合の技術上の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　壁，柱，床及び天井は，不燃材料で造られ，又は覆われたものであること。

(2)　窓，出入口等には，防火戸を設けること。

(3)　液状の危険物を貯蔵し，又は取り扱う床は，危険物が浸透しない構造とするとともに，適当な傾斜を付け，かつ，ためますを設けること。

(4)　架台を設ける場合は，不燃材料で堅固に造ること。

(5)　危険物を貯蔵し，又は取り扱うために必要な採光，照明及び換気の設備を設けること。

(6)　可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は，その蒸気又は微粉を屋外の高所の火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。

第32条の4　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び稼動タンクを除く。)の技術上の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　タンクは，次の表の左欄に掲げる容量の区分に応じ，同表の右欄に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに，圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において，圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力により10分間行う水圧試験において，それぞれ漏れ，又は変形しないものであること。ただし，固体の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンクにあっては，この限りでない。

容量

厚さ

40リットル以下のもの

ミリメートル以上

1.0

40リットルを超え100リットル以下のもの

1.2

100リットルを超え250リットル以下のもの

1.6

250リットルを超え500リットル以下のもの

2.0

500リットルを超え1,000リットル以下のもの

2.3

1,000リットルを超え2,000リットル以下のもの

2.6

2,000リットルを超えるもの

3.2

(2)　タンクは，堅固な基礎又は不燃材料で造られた架台の上に設けるとともに，地震等により容易に転倒し，又は落下しないようにすること。

(3)　タンクの外面には，腐食を防止するための措置を講ずること。ただし，アルミニウム合金，ステンレス鋼その他腐食しにくい材質で造られたタンクにあっては，この限りでない。

(4)　圧力タンクを除くタンクにあっては通気管又は通気口を，圧力タンクにあっては安全装置を設けること。この場合において，当該安全装置(屋外のタンクに設けるものを除く。)は，危険物又はその蒸気を屋外の火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(5)　引火点が40度未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う場合において，圧力タンクを除くタンクにあっては，通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6)　見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7)　注入口は，火災予防上支障のない場所に設けるとともに，当該注入口には，弁又はふたを設けること。

(8)　タンクの配管には，タンクの直近の容易に操作することができる位置に開閉弁を設けること。

(9)　タンクの配管には，地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように有効な措置を講ずること。

(10)　液体の危険物のタンクの周囲には，危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。

(11)　危険物をタンクに収納する場合は，当該タンクの容量を超えないこと。

(12)　屋外に設置するタンクで，当該タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては，底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

第32条の5　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクの技術上の基準は，前条第3号から第5号まで，第7号及び第11号の規定の例によるほか，次に掲げるとおりとする。

(1)　地下タンクは，地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し，又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし，第4類の危険物の地下タンクの外面がエポキシ樹脂，ウレタンエラストマー樹脂，ガラス繊維強化プラスチック又はこれらと同等以上に腐食を防止する性能を有する材料により有効に保護されているとき，又は当該地下タンクが腐食し難い材質で造られているときは，この限りでない。

(2)　自動車等による上部からの荷重を受けるおそれがある地下タンクにあっては，当該タンクに直接荷重が掛からないようにふたを設けること。

(3)　地下タンクは，堅固な基礎の上に固定されていること。

(4)　地下タンクは，厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに，圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力により，圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力により，それぞれ10分間行う水圧試験において，漏れ，又は変形しないものであること。

(5)　地下タンクには，危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

(6)　地下タンクの配管は，当該タンクの頂部に取り付けること。

(7)　地下タンク又はその周囲には，当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

第32条の6　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は，第32条の4第3号及び第11号の規定の例によるほか，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　移動タンクは，火災予防上安全な場所に常置すること。

(2)　移動タンクは，厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに，圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力により，圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力により，それぞれ10分間行う水圧試験において，漏れ，又は変形しないものであること。

(3)　移動タンクは，Uボルト等で車両のシャシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4)　常用圧力が20キロパスカル以下の移動タンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力により，常用圧力が20キロパスカルを超える移動タンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力により作動する安全装置を設けること。

(5)　移動タンクは，その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切りを厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6)　前号の間仕切りにより仕切られた部分には，それぞれにマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに，当該間仕切りにより仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものであっては，厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7)　マンホール及び注入口のふたは，厚さが3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8)　マンホール，注入口，安全装置等の付属装置がその上部に突出している移動タンクには，当該タンクの転倒等による当該付属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9)　移動タンクの下部に排出口を設ける場合は，当該タンクの排出口に，非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに，その直近にその旨を表示し，かつ，外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講じること。

(10)　移動タンクの配管は，先端部に弁等を設けること。

(11)　移動タンク及び付属装置の電気設備で，可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは，可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

(12)　移動タンクから危険物を貯蔵し，又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入する場合は，当該他のタンクの注入口に移動タンクの注入ホースを緊結するか，又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(13)　移動タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし，安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号の注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替えるときは，この限りでない。

(14)　静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動タンクに入れ，又は移動タンクから出す場合は，当該タンクを有効に接地すること。

(15)　静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動タンクにその上部から注入する場合は，注入管を用いるとともに，当該注入管の先端を移動タンクの底部に着けること。

第32条の7　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　第1類の危険物にあっては，可燃物との接触若しくは混合，分解を促す物品との接近又は過熱，衝撃若しくは摩擦を避けるとともに，アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては，水との接触を避けること。

(2)　第2類の危険物にあっては，酸化剤との接触若しくは混合，炎，火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに，鉄粉，金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては，水又は酸との接触を避け，引火性固体にあっては，みだりに蒸気を発生させないこと。

(3)　第3類の危険物のうち自然発火性物品(危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に規定する性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム，アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては，炎，火花若しくは高温体との接近，過熱又は空気との接触を避け，禁水性物品(危険物政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に規定する性状を示すもの(カリウム，ナトリウム，アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては，水との接触を避けること。

(4)　第4類の危険物にあっては，炎，火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに，みだりに蒸気を発生させないこと。

(5)　第5類の危険物にあっては，炎，火花若しくは高温体との接近，過熱，衝撃又は摩擦を避けること。

(6)　第6類の危険物にあっては，可燃物との接触若しくは混合，分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2　前項の基準は，危険物を貯蔵し，又は取り扱うに当たって，同項の基準によらないことが通常である場合においては，適用しない。この場合において，当該貯蔵又は取扱いについては，災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

第32条の8　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンク，配管その他の設備は，第32条の2から第32条の6までの技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

第32条の9　指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し，又は取り扱う場合については，第31条から前条までの規定は，適用しない。

(品名又は指定数量を異にする危険物の貯蔵及び取扱い)

第33条　品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し，又は取り扱う場合において，当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し，その商の和が1以上となるときは，当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っているものとみなす。

第2節　指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準)

第34条　別表第3の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に掲げる数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考6に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考8に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1)　可燃性液体類等を貯蔵し，又は取り扱う屋外の場所の周囲には，可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては，次の表に掲げる容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し，又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第3に掲げる当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表の右欄に掲げる幅の空地を，指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては，1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有し，又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

メートル以上

1

20以上200未満

2

200以上

3

その他のもの

1以上20未満

1

20以上200未満

3

200以上

5

(2)　別表第3に掲げる数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合は，壁，柱，床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし，その周囲に幅1メートル(別表第3に掲げる数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し，又は取り扱う場合にあっては，3メートル)以上の空地を保有し，又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては，壁，柱，床及び天井を不燃材料で覆った室内において，貯蔵し，又は取り扱うことができる。

(3)　可燃性液体類等を容器に収納し，又は詰め替える場合は，次に掲げるところによること。

ア　可燃性固体類(別表第3備考6エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において，可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において，それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては，外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し，又は詰め替えるとともに，温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

イ　アの内装容器等には，見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし，化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては，この限りでない。

(4)　可燃性液体類等(別表第3備考6エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は，高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(5)　可燃性液体類等は，炎，火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに，みだりに蒸気を発生させないこと。

2　前項第5号の基準は，可燃性液体類等を貯蔵し，又は取り扱うに当たって，同号の基準によらないことが通常である場合においては，適用しない。この場合において，当該貯蔵又は取扱いについては，災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

3　前2項に規定するもののほか，可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準については，第31条から第32条の6まで(第32条の2第17号及び第18号並びに第32条の3第1項第1号を除く。)及び第32条の8の規定を準用する。

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準)

第35条　指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，みだりに火気を使用しないこと。

(2)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，常に整理及び清掃を行うこと。この場合においては，危険物と区分して整理するとともに，綿花類等の性状等に応じ，地震等により容易に荷崩れし，落下し，転倒し，又は飛散しないよう必要な措置を講じること。

(4)　綿花類等のくず，かす等は，当該綿花類等の性質に応じ，1日1回以上安全な場所において廃棄し，その他適当な措置を講じること。

(5)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所には，綿花類等を貯蔵し，又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名，最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(6)　綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等(再生資源燃料(別表第3備考5に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち，廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるものをいう。以下同じ。)及び合成樹脂類(別表第3備考9に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合は，1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに，集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし，廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(別表第3備考7に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)にあっては，温度計等により温度を監視するとともに，廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭，木炭類を適温に保つための散水設備等を設置したときは，この限りでない。

区分

距離

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

メートル以上

1

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2

(7)　綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等を貯蔵し，又は取り扱う場合は，次に掲げるところによること。

ア　集積する場合は，1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに，集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし，火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備の設置その他の必要な措置を講じたときは，この限りでない。

区分

距離

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

メートル以上

1

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3

イ　別表第3に掲げる数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は，当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出することができる構造とすること。ただし，当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガスを封入する設備を設置したときは，この限りでない。

ウ　別表第3に掲げる数量の100倍以上を屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合は，壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げをした室内において行うこと。

エ　廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

オ　適切な水分管理を行うこと。

カ　適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等を貯蔵すること。

キ　温度及び可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

ク　3日を超えて集積する場合は，発火の危険性を減じ，発火した場合に速やかに拡大を防止するための措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な高さとすること。

(8)　綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う場合は，前号ア及びウの規定の例によるほか，次に掲げるところによること。

ア　合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う屋外の場所の周囲には，1メートル(別表第3に掲げる数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う場合にあっては，3メートル)以上の空地を保有し，又は防火上有効な塀を設けること。ただし，開口部がない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備の設置その他の必要な措置を講じたときは，この限りでない。

イ　屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合は，貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし，火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じたときは，この限りでない。

(火災を誘発するおそれがある事項の把握等)

第35条の2　別表第3に掲げる数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)，可燃性固体類，可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱うときは，当該貯蔵し，又は取り扱う場所において火災を誘発するおそれがある事項を把握するとともに，前2条に定めるもののほか，当該事項に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

第3節　基準の特例

第35条の3　この章(第32条の7，第33条並びに第34条第1項第5号及び第2項を除く。以下この条において同じ。)の規定は，指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて，消防長又は消防署長が，その品名及び数量，貯蔵及び取扱いの状況並びに周囲の地形その他の状況等から判断して，この章の規定による貯蔵及び取扱いの技術上の基準によらなくても，火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく，かつ，火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると認めるとき，又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより，この章の規定による貯蔵及び取扱いの技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは，適用しない。

第5章　消防用設備等の技術上の基準の付加

(消火器に関する基準)

第36条　令第10条第1項に定めるもののほか，令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち，同表(3)項から(6)項まで，(9)項又は(12)項から(15)項までの用途に供する部分を有するもので，延べ面積が150平方メートル以上のものには，各用途に供する部分ごとに消火器を1個以上設けなければならない。

2　令別表第1各項に掲げる防火対象物に次の各号に掲げる場所があるときは，当該場所に消火器を1個以上設けなければならない。

(1)　火花を生じる設備のある場所

(2)　変圧器，配電盤その他これらに類する電気設備のある場所

(3)　鍛造場，ボイラー室，乾燥室その他多量の火気を使用する場所

(4)　核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し，又は取り扱う場所

(5)　屋上に設ける遊技施設又は飲食店等の用途に供する場所

3　前2項の規定により設ける消火器は，これらの規定に規定する用途に供する部分又は場所の各部分から1の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。

4　第1項又は第2項の規定により設ける消火器は，令第10条第2項並びに規則第9条及び第11条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(大型消火器に関する基準)

第37条　令第10条第1項に定めるもののほか，令別表第1各項に掲げる防火対象物に次の各号に掲げる場所があるときは，当該場所に大型消火器を1個以上設けなければならない。

(1)　油入機器または乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

(2)　全出力500キロワット以上の高圧変電設備のある場所

(3)　全出力500キロワット以上の発電設備のある場所

2　前項の規定により設ける大型消火器は，令第10条第2項並びに規則第7条，第8条第3項，第9条及び第11条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(屋内消火栓設備に関する基準)

第38条　令第11条第1項及び第2項に規定するもののほか，次に掲げる防火対象物には，屋内消火栓設備を設けなければならない。

(1)　令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で，延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2)　令別表第1に掲げる防火対象物で，地階を除く階数が5以上のもの。ただし，主要構造部を耐火構造とし，又は主要構造部が不燃材料で造られているもの(耐火構造を除く。)で，5階以上の部分の床面積の合計が100平方メートル(主要構造部を耐火構造とし，かつ，5階以上の部分の壁及び天井の室内に面する部分(回り縁，窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを準不燃材料でしたものにあっては，200平方メートル)以下のもの及び主要構造部を耐火構造とし，5階以上の部分が床面積の合計100平方メートル(当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあっては，200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。

2　前項第1号の規定の適用については，延べ面積の数値は，主要構造部を耐火構造とし，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては，当該数値の3倍の数値とし，主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては，当該数値の2倍の数値とする。

3　前2項の規定により設ける屋内消火栓設備は，令第8条，第11条第3項及び第4項並びに規則第11条の2及び第12条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

4　第1項及び第2項又は令第11条第1項(第4号を除く。)及び第2項の規定により設ける屋内消火栓設備には，屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

(スプリンクラー設備に関する基準)

第39条　令第12条第1項に規定するもののほか，次に掲げる防火対象物の階又は部分には，スプリンクラー設備を設けなければならない。

(1)　令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物及び小規模特定用途複合防火対象物(同表(12)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分が当該防火対象物の延べ面積の10分の9以上であるものに限る。)の階で，規則第13条第2項各号に掲げる部分以外の部分の床面積が，地階又は無窓階(建築物の地上階のうち規則第5条の2に規定する避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)にあっては500平方メートル以上，その他の階にあっては1,000平方メートル以上のもの

(2)　令別表第1(5)項ロ，(7)項，(8)項及び(12)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で，規則第13条第2項各号に掲げる部分以外の部分の床面積が2,000平方メートル以上のもの

(3)　令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で，同表(5)項ロ，(7)項，(8)項及び(12)項に掲げる用途に供する部分(規則第13条第2項各号に掲げる部分を除く。)の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

(4)　前3号に掲げるもののほか，令別表第1に掲げる防火対象物の高さが31メートルを超える部分

2　前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設置及び維持は，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1)　スプリンクラーヘッドは，前項各号に掲げる防火対象物の規則第13条第2項各号に掲げる部分以外の部分(令別表第1(5)項又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で，規則第13条の3第1項に規定する小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドがそれぞれ同条第2項又は第3項の規定の例により設置されているものを除く。)の天井(天井がない場合にあっては，屋根の下面。以下この項において同じ。)又は小屋裏に，次に定めるところにより，設けなければならない。

ア　前項第1号に掲げる防火対象物の階に設ける場合は，開放型スプリンクラーヘッドとし，天井又は小屋裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離(以下この号において「水平距離」という。)が1.7メートル以下となるように設けること。

イ　前項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階又は部分に設ける場合は，閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち規則第13条の2第1項に規定する標準型ヘッドとし，耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)にあっては水平距離が2.3メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下同じ。)にあっては，当該ヘッドの有効散水半径に1メートルを乗じた距離)以下，耐火建築物以外の建築物にあっては水平距離が2.1メートル(高感度型ヘッドにあっては，当該ヘッドの有効散水半径に0.9メートルを乗じた距離)以下となるように設けること。

(2)　前項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階又は部分のうち，次に掲げる部分には，前号イの規定にかかわらず，規則第13条の4第2項に規定する放水型ヘッド等を同条第3項の規定の例により設けること。

ア　次のいずれかの部分のうち，床面から天井までの高さが6メートルを超える部分

(ア)　指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱う部分

(イ)　令別表第1(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分(通路，階段その他これらに類する部分を除く。)

イ　ア以外の部分であって，床面から天井までの高さが10メートルを超える部分

3　前項に規定するもののほか，第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は，令第8条，第12条第2項(第2号を除く。)及び第3項並びに規則第13条の2第4項，第14条及び第15条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第40条　令第13条第1項に規定するもののほか，次の表の左欄に掲げる防火対象物の部分には，それぞれ同表の右欄に掲げる消火設備のいずれかを設けなければならない。

防火対象物の部分

消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供する部分で，次の各号に掲げるもの

(1)　当該部分の床面積の合計が700平方メートル以上であるもの(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)

(2)　吹き抜け部分を共有するもので，2階以上の階の当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの

水噴霧消火設備，泡消火設備，不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分で，その床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の常時無人である部分(当該防火対象物が存する同一敷地内に常時人がいるものを除く。)で，変電設備(油入機器が屋内に設けられているものに限る。)が設けられているもの

不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備で，移動式でないもの

2　前項の規定により設ける水噴霧消火設備，泡消火設備，不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は，令第8条及び第14条から第18条まで並びに規則第17条から第21条までの規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(自動火災報知設備に関する基準)

第41条　令第21条第1項に規定するもののほか，次に掲げる防火対象物又はその部分には，自動火災報知設備を設けなければならない。

(1)　次のいずれかに該当する小規模特定用途複合防火対象物の規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分

ア　令別表第1(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物の用途に供する部分が存する階の上階に，同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分が存するもので，延べ面積が300平方メートル以上のもの(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)

イ　延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2)　令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で，前号ア又はイのいずれかに該当するもの

2　前項の規定により設ける自動火災報知設備は，令第8条，第21条第2項及び第3項並びに規則第23条(第4項第1号ヘを除く。)から第24条の2までの規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(非常警報設備に関する基準)

第42条　令第24条第3項に規定するもののほか，次の各号に掲げる防火対象物又はその部分で，地下に車両の停車場が存するものには，非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設けなければならない。

(1)　令別表第1(10)項に掲げる防火対象物

(2)　令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で，前号に掲げる防火対象物の用途に供するもの

2　前項の規定により設ける非常警報設備は，令第24条第4項及び第5項並びに規則第25条の2の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(避難器具に関する基準)

第43条　令第25条第1項に定めるもののほか，令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階(避難階及び11階以上の階を除く。)で，収容人員が30人以上のものには，避難器具を設けなければならない。

2　前項の規定により設ける避難器具は，令第25条第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(客席誘導灯に関する基準)

第44条　令第26条第1項第3号に定めるもののほか，令別表第1(2)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物にあっては，同表(2)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が当該防火対象物の延べ面積の10分の9以上であり，かつ，当該用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものに限る。)には，客席誘導灯を設けなければならない。

2　前項の規定により設ける客席誘導灯は，令第26条第2項第3号及び第4号並びに規則第28条及び第28条の3第4項第7号から第11号までの規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(連結送水管に関する基準)

第45条　令第29条第1項に規定するもののほか，次に掲げる防火対象物の部分には，連結送水管を設けなければならない。

(1)　令別表第1(2)項，(4)項，(10)項，(13)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物にあっては，小規模特定用途複合防火対象物(同表(10)項又は(13)項に掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が当該防火対象物の延べ面積の10分の9以上であるものを除く。)及び同表(1)項，(3)項，(5)項イ，(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が当該防火対象物の延べ面積の10分の9以上であり，かつ，当該用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満であるものを除く。)の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で，床面積が1,000平方メートル以上のもの

(2)　令別表第1に掲げる防火対象物の屋上で，回転翼航空機の発着場又は駐車場の用途に供するもの

2　前項の規定により設ける連結送水管の放水口は，同項第1号に掲げる階又は同項第2号に掲げる屋上ごとに，そのいずれの部分からも1の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。

3　令第29条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定により連結送水管を設ける建築物には，同条第2項第1号の規定によるもののほか，その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

4　第1項の規定により設ける連結送水管は，第2項に規定するもののほか，令第29条第2項第2号及び第3号並びに規則第31条の規定の例により，前項の規定により設ける放水口は，規則第31条の規定の例により，それぞれ設置し，及び維持しなければならない。

(非常コンセント設備に関する基準)

第45条の2　令第29条の2第1項に定めるもののほか，令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の地階で，その面積の合計が1,000平方メートル以上のものには，非常コンセント設備を設けなければならない。

2　前項の規定により設ける非常コンセント設備は，令第29条の2第2項及び規則第31条の2の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(無線通信補助設備に関する基準)

第45条の3　令第29条の3第1項に規定するもののほか，令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の地階のうち，床面積の合計が20,000平方メートル以上で，かつ，その階数が3以上のものには，無線通信補助設備を設けなければならない。

2　前項の規定により設ける無線通信補助設備は，令第29条の3第2項及び規則第31条の2の2の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。

(基準の特例)

第46条　この章の規定は，消防用設備等について，消防長又は消防署長が，防火対象物の位置，構造若しくは設備の状況から判断して，この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも，火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく，かつ，火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると認めるとき，又はこの章の規定により設置し，及び維持しなければならない消防用設備等に代えて，令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることにより，この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは，適用しない。

第6章　防火管理等

(地下停車場等の防火管理)

第46条の2　令別表第1(10)項，(12)項イ，(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物のうち，令第1条の2第3項に規定するもの以外のもので，次に掲げるもの(以下「地下停車場等」という。)の管理について権原を有する者は，法第8条第1項及び令第2条から第3条の2までの規定の例により防火管理者を定め，防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

(1)　地下に設置する車両の停車場

(2)　地下に設置する車両の駐車場で，収容台数が30以上であるもの

(3)　前号に掲げるもののほか，車両の収容台数が50以上である屋内駐車場

(4)　工場，作業場又は倉庫で，延べ面積が3,000平方メートル以上であるもの

2　地下停車場等の管理について権原を有する者は，前項の規定により防火管理者を定めたときは，規則第3条の2の規定の例により，その旨を速やかに所轄消防署長に届け出なければならない。防火管理者を解任したときも，同様とする。

(防火管理業務及び防災管理業務の受託者に対する教育等)

第46条の3　令第1条の2第3項に掲げる防火対象物及び地下停車場等で，法第8条第1項に規定する防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)の一部が関係者及び関係者に雇用されている者以外の者に委託されているものの管理について権原を有する者は，防火管理業務の受託者又は当該受託者から派遣される者に対し，防火管理業務が適正に行われるよう必要な教育及び訓練を行わなければならない。

2　令第46条に規定する防火対象物で，法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理上必要な業務(以下「防災管理業務」という。)の一部が関係者及び関係者に雇用されている者以外の者に委託されているものの管理について権原を有する者は，防災管理業務の受託者又は当該受託者から派遣される者に対し，防災管理業務が適正に行われるよう必要な教育及び訓練を行わなければならない。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理)

第46条の4　次に掲げる防火対象物の関係者は，防災センター(規則第12条第1項第8号に規定する防災センターをいう。以下同じ。)に同号に規定する総合操作盤(これに類する設備を設置する場合にあっては，当該総合操作盤及び当該設備)を設置し，及び消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)を管理しなければならない。

(1)　令別表第1(1)項から(4)項まで，(5)項イ，(6)項，(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)で，次に掲げるもの

ア　地階を除く階数が11以上で，かつ，延べ面積が10,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあっては，同項(1)項から(4)項まで，(5)項イ，(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるものに限る。)

イ　地階を除く階数が5以上10以下で，かつ，延べ面積が20,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあっては，同表(1)項から(4)項まで，(5)項イ，(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに限る。)

ウ　地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるもの

(2)　令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で，延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの

(3)　前2号に掲げるもののほか，令別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の2)項から(20)項までに掲げるものを除く。)で，次に掲げるもの

ア　地階を除く階数が15以上で，かつ，延べ面積が30,000平方メートル以上であるもの

イ　延べ面積が50,000平方メートル以上であるもの

2　防災センターの位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。

(1)　避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の避難上有効な位置に設けること。

(2)　他の用途に供する部分との間を耐火構造の壁若しくは床又は自動的に閉鎖する防火戸で区画すること。

(3)　壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料により行うこと。

(4)　消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視及び操作並びに災害時における防災活動に必要な広さがあること。

(5)　消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視及び操作に支障がない照度を有する非常用の照明装置を設けること。

(6)　出入口に防災センターである旨を表示すること。

(防炎寝具の使用)

第46条の5　次に掲げる防火対象物又はその部分において使用するふとん，毛布，まくら，敷布その他の寝具類は，防炎性能を有するものとするように努めなければならない。

(1)　令別表第1(5)項イ及び(6)項イからハまでに掲げる防火対象物

(2)　令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で，前号に掲げる防火対象物の用途に供する部分

(劇場等の客席)

第47条　劇場等の屋内の客席は，次に掲げるところによらなければならない。

(1)　いすは，床に固定すること。

(2)　いす背(いす背のない場合にあっては，いす背に相当するいすの部分。以下同じ。)の間隔は，80センチメートル以上とし，いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部との間の水平距離をいう。以下同じ。)は，35センチメートル以上とし，座席の幅は，40センチメートル以上とすること。

(3)　立見席の位置は，客席の後方とし，その奥行は，2.4メートル以下とすること。

(4)　客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には，高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。

(5)　客席の避難通路は，次に掲げるところによること。

ア　いす席を設ける客席の部分には，横に並んだいす席の基準席数(8席に，いす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあっては，20席)をいう。以下同じ。)以下ごとに，その両側に縦通路を保有すること。ただし，基準席数に2分の1を乗じて得た席数(当該席数に1席未満の端数がある場合は，これを切り捨てた席数)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては，片側のみとすることができる。

イ　アの縦通路の幅は，当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし，当該通路の幅は，80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては，60センチメートル)未満としてはならない。

ウ　いす席を設ける客席の部分には，縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし，当該通路の幅は，1メートル未満としてはならない。

エ　ます席を設ける客席の部分には，横に並んだます席2ます以下ごとに，幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

オ　アからエまでの通路は，いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

第48条　劇場等の屋外の客席は，次に掲げるところによらなければならない。

(1)　いすは，床に固定すること。

(2)　いす背の間隔は，75センチメートル以上とし，座席の幅は，40センチメートル以上とすること。ただし，いす背がなく，かつ，いす座が固定している場合にあっては，いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3)　立見席には，奥行3メートル以下ごとに，高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4)　客席の避難通路は，次に掲げるところによること。

ア　いす席を設ける客席の部分には，横に並んだいす席10席(いす背がなく，かつ，いす座が固定している場合にあっては，20席)以下ごとに，その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし，5席(いす背がなく，かつ，いす座が固定している場合にあっては，10席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては，片側のみとすることができる。

イ　いす席を設ける客席の部分には，幅1メートル以上の通路を，各座席から歩行距離15メートル以下でその1に達し，かつ，歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

ウ　ます席を設ける客席の部分には，幅50センチメートル以上の通路を，各ますがその1に接するように保有すること。

エ　ます席を設ける客席の部分には，幅1メートル以上の通路を，各ますから歩行距離10メートル以内でその1に達するように保有すること。

(劇場等の客席に係る基準の特例)

第48条の2　前2条の規定の全部又は一部は，消防長又は消防署長が劇場等の位置，収容人員，使用形態，避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときは，適用しない。

(キャバレー等の避難通路)

第49条　キャバレー，カフェー，ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち客席の床面積が150平方メートル以上のものの客席には，避難口に通ずる有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては，1.2メートル)以上の避難通路を，客席の各部分からいす席，テーブル席またはボックス席7個以上を通過しないで，その1に達するように保有しなければならない。

(ディスコ等の避難管理)

第49条の2　ディスコ，ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は，非常時には，直ちに特殊照明及び音響を停止するとともに，当該ディスコ等内において避難上有効な明るさを保たなければならない。

(個室型店舗の避難管理)

第49条の3　次に掲げる店舗(以下「個室型店舗」という。)の関係者は，客の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下「遊興個室」という。)の避難通路に面して設ける戸(外開きのものに限る。)を自動的に閉鎖する構造とし，これを適切に管理しなければならない。ただし，当該戸を開放した場合において避難上支障がないと認められるときは，この限りでない。

(1)　カラオケボックス

(2)　インターネットカフェ(規則第5条第2項第1号に掲げる店舗のうち，インターネットを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)

(3)　漫画喫茶(規則第5条第2項第1号に掲げる店舗のうち，漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)

(4)　テレフォンクラブ(規則第5条第2項第2号に掲げる店舗をいう。)

(5)　個室ビデオ(規則第5条第2項第3号に掲げる店舗をいう。)

(6)　前各号に掲げるもののほか，遊興個室を設け，当該遊興個室において客の遊興の用に供する設備又は物品を利用させる役務を提供する業務を営む店舗

2　個室型店舗の関係者は，非常時には，直ちに当該個室型店舗内において避難上有効な明るさを保たなければならない。

(百貨店等の避難通路等)

第50条　百貨店等の階のうち，売場又は展示場(以下「売場等」という。)の床面積が150平方メートル以上のものの売場等には，屋外に通ずる避難口又は階段に直通する有効幅員1.2メートル(売場等の床面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満のものにあっては1.6メートル，3,000平方メートル以上のものにあっては2.0メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。

2　百貨店等の階のうち，売場等の床面積が600平方メートル以上のものの売場等には，前項の主要避難通路のほか，これに通じる有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

3　第1項に規定する主要避難通路は，他の部分と明確に区分することができるように表示しなければならない。

4　百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は，当該屋上広場を避難上有効に維持しなければならない。

(劇場等の定員)

第51条　劇場等の関係者は，次の各号に掲げるところにより，収容人員の適正化に努めなければならない。

(1)　客席の部分ごとに，次のアからウまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

ア　固定式のいす席を設ける部分については，当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において，長いす式のいす席にあっては，当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は，切り捨てるものとする。)とする。

イ　立見席を設ける部分については，当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

ウ　その他の部分については，当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2)　客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3)　1のます席には，屋内の客席にあっては7人以上，屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。

(4)　出入口その他公衆の見やすい場所には，当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに，入場した客の数が定員に達したときは，直ちに満員札を掲げること。

(避難施設の管理)

第52条　令別表第1に掲げる防火対象物の避難口，廊下，階段，避難通路，屋上広場，前面空地，バルコニーその他の避難のために使用する施設は，次の各号に掲げるところにより避難上有効に管理しなければならない。

(1)　避難のために使用する施設の床面は，避難に際し，つまずき，滑り等を生じないように常に維持すること。

(2)　避難口に設ける戸は外開きとし，開放した場合において廊下，階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし，劇場等以外の防火対象物について避難上支障がないと認められる場合は，内開き以外の戸とすることができる。

(3)　避難口に設ける戸は，公開時間，従業時間その他多数の者が当該防火対象物を使用している時間内は，容易に内部から開放することができるようにしておくこと。

(4)　避難のために使用する施設の付近には，危険物，可燃性のガス等を収納し，又は充てんした容器を置かないこと。ただし，避難上支障とならないような措置を講じたときは，この限りでない。

(防火設備の管理)

第52条の2　令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備をいう。以下同じ。)は，次に掲げるところにより，防火上有効に管理しなければならない。

(1)　防火設備(防火戸を除く。)は，随時閉鎖し，又は作動することができるようにその機能を有効に保持し，かつ，その付近には閉鎖又は作動の障害となる物件を置かないこと。

(2)　防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。

2　前項に規定するもののほか，次に掲げる防火対象物又はその部分の防火設備(建築基準法施行令第112条第11項の規定による区画に用いられるものに限る。)にあっては，物件を置いてはならない範囲を床面等に表示しなければならない。

(1)　令別表第1(4)項，(5)項イ又は(6)項イからハまでに掲げる防火対象物で，延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

(2)　令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で，前号に掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもののうち，当該用途に供する部分

(準用)

第53条　第47条，第48条，第48条の2，第49条の2から第52条まで及び前条第1項の規定は，防火対象物を一時的に劇場等，ディスコ等，個室型店舗又は展示場の用途に供する場合について準用する。

(避難経路図の掲示等)

第54条　劇場等，個室型店舗，百貨店等，旅館，ホテル，病院その他火災が発生した場合に多数の人命に危険を生じるおそれのある防火対象物においては，次に掲げるところにより，避難上必要な措置を講じなければならない。

(1)　各室(遊興個室を含む。)及び廊下，待合所その他の人目に触れやすい場所に避難経路図を掲示するとともに，入場者，利用者等に対し，避難口，避難階段，避難器具の設置場所，災害発生時の通報，避難方法等について周知させること。

(2)　就寝施設を有するものにあっては，収容人員数に応じ，就寝場所に適正な数の携行用電灯を常備すること。

(非常用の進入口の管理)

第54条の2　令別表第1に掲げる防火対象物の非常用の進入口(建築基準法施行令第126条の6の規定により設けられた非常用の進入口(同条第2号に規定する開口部を含む。)をいう。以下同じ。)は，次の各号に掲げるところにより，消防の活動の支障とならないよう適切に管理しなければならない。

(1)　非常用の進入口の付近には，消防の活動に支障となる物件を置かないこと。

(2)　非常用の進入口に面する空地等は，消防ポンプ自動車その他の消防の用に供する車両及び人命の救助を行うため必要な救助器具を有効に活用することができるように確保しておくこと。

(高層建築物等における可燃性の物品等の使用制限)

第54条の3　防火対象物のうち，高さが31メートルを超える部分においては，危険物，液化石油ガス，アセチレンガス等を貯蔵し，又は使用してはならない。ただし，特に必要があると認められる場合において，消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは，この限りでない。

2　前項に規定する防火対象物の部分及び地下街において使用する机，いす，ロッカーその他これらに類するものは，準不燃材料で造られたものを使用するように努めなければならない。ただし，用途上やむを得ないもの又は高さが31メートルを超える部分にある個人の住居において使用するものにあっては，この限りでない。

第6章の2　文化財の防火管理

(喫煙，たき火等の制限)

第54条の4　次の各号に掲げる建造物の内部又は周囲の区域で消防長が指定するもの(以下「指定区域」という。)においては，みだりに喫煙し，又はたき火その他の裸火を使用してはならない。

(1)　文化財保護法の規定により重要文化財，重要有形民俗文化財，史跡若しくは重要な文化財として指定され，又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定により重要美術品として認定された建造物(以下「指定建造物」という。)

(2)　文化財保護法の規定により重要文化財，重要有形民俗文化財若しくは重要な文化財として指定された絵画，彫刻，工芸品，書跡，衣服，器具等(以下「指定美術工芸品等」という。)が所在する建造物

(3)　前2号に掲げるもののほか，文化財(文化財保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。以下同じ。)である建造物又は文化財が所在する建造物で，消防長が特にその内部又は周囲における火の使用を制限する必要があると認めるもの

2　指定区域の関係者は，当該区域でみだりに喫煙し，又はたき火その他の裸火を使用している者があるときは，これを制止しなければならない。

(防火管理者)

第54条の5　指定建造物のうち，令第1条の2第3項に規定するもの以外のものの管理について権原を有する者は，法第8条第1項及び令第2条から第3条の2までの規定の例により防火管理者を定め，防火管理業務を行わせなければならない。

2　第46条の2第2項及び第46条の3第1項の規定は，前項の場合について準用する。

(指定美術工芸品等)

第54条の6　指定美術工芸品等の管理について権原を有する者は，次の各号に掲げるところにより，火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(1)　搬出計画を樹立する等火災が発生した際，容易に搬出することができるようにすること。ただし，防火上有効な収蔵庫に収蔵する等防火上有効な措置を講じたとき，又は搬出することが困難であると認められるときは，この限りでない。

(2)　所在する場所又はその周囲において，みだりに火気を使用しないこと。

(3)　所在する場所に，消火器を1個以上設けること。

(幕，カーテン等の防炎)

第54条の7　指定建造物において使用する指定美術工芸品等以外の可燃性の幕，カーテン，展示用合板その他これらに類するものには，防炎処理を施さなければならない。

(公衆の出入りする指定建造物等の管理)

第54条の8　指定建造物または指定美術工芸品等の所在する防火対象物のうち，当該指定建造物もしくは防火対象物またはその敷地内に公衆が出入りするものの関係者は，次の各号に掲げるところにより，火災予防上安全に管理するよう努めなければならない。

(1)　随時，巡回する等必要な監視をするとともに，監視の行き届かないおそれのある場所は，関係者以外の者の立入りを禁止すること。

(2)　当該防火対象物またはその敷地内においては，みだりに火気を使用させないこと。

(3)　夜間は，閉門する等公衆が容易に当該防火対象物またはその敷地内に立ち入らないようにすること。

(文化財の公開)

第54条の9　所在する場所を変えて展覧会その他の催しにおいて指定美術工芸品等を公開しようとする者は，次の各号に掲げるところにより，火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(1)　火災による被害を受けるおそれが少ない場所において行なうこと。

(2)　火災が発生した際の搬出計画，消防用設備等の維持管理についての計画等防火管理に関し必要な計画を樹立すること。

(3)　随時，巡回する等必要な監視をすること。

(4)　公開場所に喫煙所を設ける場合は，火災予防上安全な場所に設けること。

(5)　公開場所(喫煙所を除く。)には，見やすい箇所に禁煙の旨を表示した標識を設けるとともに，喫煙している者があるときは，これを制止すること。

(6)　布，紙，合板等展示のために使用する可燃性の物品には，防炎処理を施すこと。

(7)　公開場所には，消火器を1個以上設けること。

第6章の3　指定催しに係る防火管理等

(指定催しの指定)

第54条の10　消防長は，祭礼，縁日，花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催し(以下「屋外催し」という。)のうち，次に掲げる要件のいずれかに該当するもので，対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)を使用する露店，屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)又はその周囲において火災が発生した場合に人の生命又は財産に対して特に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるものを，指定催しとして指定しなければならない。

(1)　おおむね100以上の露店等の開設が予定されているもの

(2)　指定区域を有する防火対象物の敷地内で行われるもの(催しの一部が当該敷地内で行われるものを含む。)で，おおむね50以上の露店等の開設が予定されているもの

2　消防長は，前項の規定により指定催しを指定しようとするときは，あらかじめ，屋外催しを主催する者(以下「主催者」という。)その他の屋外催しにおける露店等の開設に関係を有する者に対し，次に掲げる事項に関して，報告を求めるものとする。

(1)　開設を予定する露店等の数

(2)　露店等の開設を予定する場所

(3)　露店等を管理する権限を有する者(以下「露店等管理者」という。)

(4)　前3号に掲げるもののほか，消防長が必要と認める事項

3　消防長は，第1項の規定により指定催しを指定したときは，遅滞なくその旨を当該指定催しの露店等管理者(前項の規定による露店等管理者の報告がない場合にあっては，主催者。以下同じ。)に通知するとともに，公示しなければならない。

(指定催しに係る防火管理)

第54条の11　指定催しの露店等管理者は，前条第3項の規定による通知を受けたときは，速やかに防火担当者を定め，当該指定催しが開催される日(以下「開催日」という。)の14日前までに(開催日の14日前の日以後に当該通知を受けた場合にあっては，防火担当者を定めた後遅滞なく)，当該防火担当者に，次に掲げる事項を記載した火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに，当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1)　火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2)　対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3)　露店等の火災予防上安全な配置に関すること。

(4)　対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5)　火災が発生した場合における消火活動，通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6)　次条に規定する講習の受講に関すること。

(7)　前各号に掲げるもののほか，火災予防上必要な業務に関すること。

2　指定催しの露店等管理者は，開催日の14日前(開催日の14日前の日以後に前条第3項の規定による通知を受けた場合にあっては，消防長が定める日)までに，前項の計画を所轄消防署長に届け出なければならない。

(指定催しに係る講習)

第54条の12　指定催しの防火担当者及び指定催しにおいて対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする者は，あらかじめ消防長が定める講習を受講しなければならない。

第6章の4　放火による火災の予防

第54条の13　市民は，放火による火災を防止するため，地域社会の一員として相互に協力し，放火による火災の予防に関する意識の向上を図るとともに，関係機関と連携して，放火されない環境づくりに主体的に取り組むよう努めなければならない。

2　市民は，前項の責務を果たすため，次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。

(1)　屋外及び屋内のうち関係者以外の者が容易に立ち入ることができる部分に可燃物をみだりに存置しないこと。

(2)　建築物等への侵入を防止するための措置を講じること。

(3)　夜間に，屋外の照明を点灯することその他屋外を放火の抑止上有効な明るさに保つ措置を講じること。

(4)　放火による火災を抑制し，又は早期に発見するための機器を設置すること。

(5)　放火による火災の防止に係る地域における活動に積極的に参加すること。

(6)　その他放火による火災の防止に必要な措置を講じること。

第7章　雑則

(防火対象物の使用開始の届出)

第55条　令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)のうち，別に定めるもの(以下「対象防火対象物」という。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は，使用開始の日の7日前までに，その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

2　一の防火対象物が対象防火対象物となった際現に当該防火対象物をその用途に使用している者は，当該防火対象物が対象防火対象物となった日から30日以内に，その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

3　前2項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は，変更しようとする日の7日前までに，その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第56条　火を使用する設備又はその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備で，次に掲げるものを設置しようとする者は，あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1)　熱風炉

(2)　多量の可燃性の蒸気又はガスを発生する炉

(3)　前号に掲げるもののほか，据付け面積が2平方メートル以上である炉(個人の住居に設けるものを除く。)

(4)　厨ちゅう房設備(第3条の4第1項第2号エ(ア)及び(イ)に掲げるもの並びに排気取入口から排気ダクトが立ち下がっているものに限る。)

(5)　据付け面積が2平方メートル以上である風呂釜(個人の住居に設けるものを除く。)

(6)　入力が70キロワットを超える温風暖房機(風道を使用しないものにあっては，劇場等，キャバレー等及びディスコ等に設けるものに限る。)

(7)　ボイラー又は入力が70キロワットを超える給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの及び労働安全衛生法施行令第1条第3号に掲げるものを除く。)

(8)　乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(9)　サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(10)　入力が70キロワットを超える内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(11)　火花を生じる設備

(12)　放電加工機

(13)　高圧又は特別高圧の変電設備(全出力が50キロワット以下であるもの並びに柱上及び道路上に設けるものを除く。)

(14)　急速充電設備(全出力が50キロワット以下であるものを除く。)

(15)　燃料電池発電設備(第9条の3第1項ただし書又は第2項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)

(16)　内燃機関を原動力とする発電設備のうち，固定したもの(第13条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)

(17)　蓄電池設備

(18)　設備容量が2キロボルトアンペア以上であるネオン管灯設備

(19)　水素ガスを充塡する気球

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第57条　次に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。ただし，第6号及び第9号に掲げる行為にあっては，指定催しにおいて，露店等管理者の管理の下，露店等を開設しようとするときは，この限りでない。

(1)　火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2)　煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3)　防火対象物を一時的に劇場等，ディスコ等又は展示場の用途に供する催物の開催

(4)　屋上広場における仮設飲食店，遊技施設その他の施設の設置

(5)　水道の断水又は減水

(6)　消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある露店等の開設，道路の工事若しくは占用又は荷物の搬出

(7)　令第7条第6項に規定する消火活動上必要な施設並びに非常進入口及び非常用エレベーターの使用に支障を及ぼすおそれのある工事

(8)　映画スタジオ又はテレビスタジオ以外の場所での映画撮影(16ミリメートル以下のフィルムを使用する場合で，消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼさないものを除く。)

(9)　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者が集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

(ずい道工事等に係る災害予防計画の届出)

第57条の2　地下ずい道の建設工事その他の大規模な掘削工事をしようとする者は，火災等の災害予防計画を作成し，当該計画を所轄消防署長に届け出なければならない。計画を変更しようとするときも，同様とする。

(指定洞とう道等の届出)

第57条の3　通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞とう道，共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするずい道に限る。)で，火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は，次の各号に掲げる事項を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1)　指定洞とう道等の経路及び出入口，換気口等の位置

(2)　指定洞とう道等の内部に敷設されている主要な物件

(3)　指定洞とう道等の内部における火災に対する安全管理対策

2　前項の規定は，同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第58条　指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は別表第3に掲げる数量の5倍以上(再生資源燃料，可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては，同表に掲げる数量以上)の指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱おうとする者は，あらかじめその品名，数量その他当該物品の貯蔵及び取扱いに関して火災予防上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。当該物品の貯蔵及び取扱いを変更し，又は廃止しようとするときも，同様とする。

2　指定数量未満の灯油の販売を業とする者は，貯蔵し，又は取り扱う場合の主たる取扱者を定め，速やかにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。主たる取扱者を解任したときも，同様とする。

(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)

第59条　核燃料物質，放射性同位元素その他の消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質で，消防長が指定するものを業務として貯蔵し，又は取り扱おうとする者は，あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(文化財の公開等の届出)

第59条の2　次の各号に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1)　所在する場所を変えて，展覧会その他の催しにおいて行う指定美術工芸品等の公開

(2)　指定建造物の解体修理その他の大規模な修繕及びその周囲における仮設建築物の設置

(3)　指定建造物の防災施設の設置，変更，廃止又は一時的な使用の中止

(4)　指定建造物又は指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地又は建築物の使用で，駐車場，飲食店，下宿その他の消防長が定める用途によるもの又は当該使用の廃止

(タンク等の検査)

第60条　消防長は，指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し，若しくは取り扱うタンク又はこれに設置する安全装置を製造し，販売し，又は使用する者から申出があったときは，当該タンクの水張検査若しくは水圧検査又は当該安全装置の機能検査を行うものとする。

(消防法等に違反する防火対象物の公表)

第61条　消防長は，防火対象物の消防用設備等について，法，これに基づく命令又はこの条例の規定に違反していると認める場合において，当該違反が別に定めるものであるときは，その旨を公表することができる。

2　消防長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ当該防火対象物の関係者で権原を有する者にその旨を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。ただし，当該防火対象物の関係者で権原を有する者を確知することができないときは，この限りでない。

(委任)

第62条　この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

第8章　罰則

第63条　次の各号のいずれかに該当する者は，300,000円以下の罰金に処する。

(1)　第31条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱った者

(2)　第32条から第32条の7までの規定に違反した者

(3)　第34条又は第35条の規定に違反した者

(4)　第54条の11第2項の規定に違反して届出をしなかった者

第64条　法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対して，同条の刑を科する。

附　則

(施行期日)

1　この条例の施行期日は，市長が定める。

(昭和37年3月15日規則第102号で昭和37年6月1日から施行)

(京都市危険物保安条例の廃止)

2　京都市危険物保安条例(昭和25年京都市条例第70号)は，廃止する。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

3　平成13年12月1日において消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち，第32条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り，適用しない。

(1)　当該新規対象の危険物を取り扱う配管は，その設置される条件及び使用される状況に照らして，十分な強度を有し，かつ，漏れない構造であること。

(2)　当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，平成13年12月1日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

4　新規対象のうち，第32条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに，当該新規対象のタンクが，鋼板その他の金属板で造られ，かつ，漏れない構造である場合に限り，適用しない。

(京北町の区域の編入に伴う経過措置)

5　次の各号に掲げる規定は，それぞれ当該各号に掲げるもので京北町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前の同町の区域内(以下「旧町区域内」という。)に存するものについては，平成17年9月30日までは，適用せず，編入日前の京都中部広域消防組合火災予防条例(以下「組合条例」という。)の例による。

(1)　第3条第1項第11号，第21号及び第22号　炉

(2)　第16条第1項第2号　電気設備

(3)　第21条第1項　ガスこんろ，移動式のガスストーブその他気体燃料を使用する器具

(4)　第24条　指定場所

(5)　第29条第6項　圧縮アセチレンガスを使用する作業現場

(6)　第46条の2　地下停車場等

(7)　第50条第3項　百貨店等

(8)　第54条の5　指定建造物

(9)　第54条の6　指定美術工芸品等

6　旧町区域内の個人の住居で指定数量の5分の1以上2分の1未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っている者は，平成17年9月30日までに，その品名，数量その他当該物品の貯蔵及び取扱いに関して火災予防上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。この場合において，第58条第1項後段の規定は，当該事項を届け出る日又は平成17年9月30日のいずれか早い日までの間は，適用しない。

7　旧町区域内で指定数量未満の灯油の販売を業とする者は，平成17年9月30日までに，貯蔵し，又は取り扱う場合の主たる取扱者を所轄消防署長に届け出なければならない。この場合において，第58条第2項後段の規定は，当該事項を届け出る日又は平成17年9月30日のいずれか早い日までの間は，適用しない。

8　次の各号に掲げる規定は，それぞれ当該各号に掲げるもので旧町区域内に存するものについては，平成18年3月31日までは，適用せず，編入日前の組合条例の例による。

(1)　第3条第1項第16号　炉

(2)　第11条の2第1項第4号及び第5号　放電加工機

(3)　第52条の2第2項　防火対象物又はその部分の防火設備

(4)　第54条　防火対象物

(5)　第54条の7　指定建造物において使用する指定美術工芸品等以外の可燃性の幕，カーテン，展示用の合板その他これらに類するもの

9　編入日前に次に掲げる条例(以下「組合条例を改正する条例」という。)の附則の規定により，なお従前の例により，若しくはよることができるものとされ，又は組合条例の一部の規定の適用を除外されたものについては，編入日前の組合条例を改正する条例の例による。

(1)　京都中部広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第1号)

(2)　京都中部広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年条例第2号)

(3)　京都中部広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成4年条例第3号)

(4)　京都中部広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成10年条例第2号)

(5)　京都中部広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成14年条例第4号)

(6)　京都中部広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成14年条例第5号)

10　編入日前に組合条例の規定によってした処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定によってしたものとみなす。

11　編入日前にした組合条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については，編入日以後も，編入日前の組合条例の例による。

附　則(昭和48年10月12日条例第27号)　抄

(施行期日)

1　この条例は，次の各号に掲げる規定ごとに，それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1)　第3条第1項の改正規定(同項第18号エ及びケからサまで並びに第19号に係る部分に限る。)，第4条第1項第2号の改正規定，第8条第1項に第3号を加える改正規定，第8条の次に1条を加える改正規定，第31条の改正規定(第31条の2第17号，第20号ア，キ及びケからシまで，第21号イ及びエからキまで並びに第22号に係る部分に限る。)，第39条第1項第2号の改正規定，同項に第4号を加える改正規定，第42条の次に1条を加える改正規定，第44条の改正規定，第45条の次に1条を加える改正規定，第49条の改正規定(飲食店に関する部分に限る。)，第50条の改正規定(百貨店及びマーケットに関する部分並びに同条第3項に係る部分を除く。)及び第51条を削り，第52条を第51条とし，第53条を第52条とし，第54条を第53条とし，同条の次に3条を加える改正規定(第54条中消防法施行令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物に関する部分及び第54条の2第4号に係る部分に限る。)　昭和49年4月1日

(2)　第9条の次に1条を加える改正規定(第9条の2第1項第3号に係る部分に限る。)，第31条の改正規定(第31条の2第2号に係る部分に限る。)，第51条を削り，第52条を第51条とし，第53条を第52条とし，第54条を第53条とし，同条の次に3条を加える改正規定(第54条の2第6号に係る部分に限る。)及び第6章の次に1章を加える改正規定(第54条の7に係る部分に限る。)　昭和49年10月1日

(3)　その他の規定　昭和49年1月1日

(燃料タンク等に関する経過措置)

2　昭和49年1月1日において現に使用している燃料タンク及び危険物を貯蔵し，または取り扱うタンクに係る技術上の基準については，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第18号及び第31条の2第20号(サ及びシを除く。)から第22号までの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(危険物等の貯蔵または取扱いに関する経過措置)

3　昭和49年1月1日において現にこの条例による改正前の京都市火災予防条例第58条の規定に基づき届出をしている危険物等の貯蔵または取扱いで，新条例第31条の2第17号並びに第20号サ及びシに規定する技術上の基準に適合していないものについては，同年6月30日までの間，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(非常警報設備等に関する経過措置)

4　昭和49年1月1日において現に存する防火対象物または現に新築，増築，改築，移転，修繕もしくは模様替えに係る工事が行なわれている防火対象物の非常警報設備及び客席誘導燈に係る技術上の基準については，同年12月31日までの間，新条例第42条の2及び第44条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

(液体燃料を使用する移動式のストーブに関する経過措置)

5　昭和49年1月1日において現に使用している移動式のストーブで液体燃料を使用するものについては，新条例第19条第2項の規定は，昭和52年12月31日までの間，適用しない。

(罰則に関する経過措置)

6　この条例の各改正規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については，それぞれなお従前の例による。

附　則(昭和52年12月1日条例第13号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(昭和55年10月2日条例第21号)

(施行期日)

1　この条例は，昭和55年11月1日から施行する。

(ふろがまに関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている液体燃料又は気体燃料を使用するふろがま(空だきを防止するため自動的に燃焼を停止することができる装置を設けているものを除く。)については，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第1項第3号の規定は，適用しない。

(合成樹脂類に関する経過措置)

3　この条例の施行の際現に屋内において合成樹脂類(改正後の条例第35条第4号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し，又は取り扱っている建築物における合成樹脂類の貯蔵又は取扱いについては，同条第5号ウの規定は，昭和57年10月31日までの間，適用しない。

4　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第4に掲げる数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱おうとしている者で，この条例による改正前の京都市火災予防条例(以下「改正前の条例」という。)第59条の規定により当該合成樹脂類に係る届出をしているものは，改正後の条例第58条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

5　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第4に掲げる数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱っている者は，昭和55年11月30日までに，改正後の条例第58条第1項に規定する事項を所轄消防署長に届け出なければならない。ただし，改正前の条例第59条の規定により当該合成樹脂類に係る届出をしている者については，この限りでない。

附　則(昭和57年3月24日条例第33号)

(施行期日)

1　この条例は，昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申出に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(昭和59年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどに関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている液体燃料を使用する炉及びかまどの位置，構造及び管理で，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項において準用する改正後の条例第31条の2第20号及び第21号に規定する技術上の基準に適合していないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(ちゅう房設備に付属する排気用風道に関する経過措置)

3　この条例の施行の際現に設置されているちゅう房設備に付属する排気用風道又は現に新設，増設，取替え若しくは移設の工事が行われているちゅう房設備に付属する排気用風道の構造については，改正後の条例第6条の2第2項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

(危険物等の貯蔵又は取扱いに関する経過措置)

4　この条例の施行の際現に行っている指定数量(消防法別表に掲げる数量をいう。以下同じ。)の5分の1以上指定数量未満の危険物及び改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の準危険物の貯蔵又は取扱いで，改正後の条例第31条の2第20号及び第21号(改正後の条例第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(特殊可燃物の貯蔵に関する経過措置)

5　この条例の施行の際現に行っている屋内における合成樹脂類(改正後の条例第35条第4号に規定する合成樹脂類で，常圧において可燃性ガスを大気中に滲しん出する性質を有するものをいう。)の貯蔵又は取扱いについては，同条第6号の規定は，昭和62年1月31日までの間，適用しない。

(消防用設備等に関する経過措置)

6　この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替え(以下「新築等」という。)の工事が行われている防火対象物における水噴霧消火設備，泡消火設備，二酸化炭素消火設備，ハロゲン化物消火設備，粉末消火設備，自動火災報知設備及び非常警報設備に係る技術上の基準については，改正後の条例第40条から第42条までの規定にかかわらず，昭和63年1月31日までの間，なお従前の例による。

(消防用設備等の管理に関する経過措置)

7　この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築等の工事が行われている防火対象物における消防用設備等の管理で，改正後の条例第46条の4の規定に適合していないものについては，同条の規定は適用しない。

(罰則に関する経過措置)

8　この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。

附　則(昭和61年3月20日条例第33号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(昭和62年6月4日条例第5号)

(施行期日)

1　この条例は，昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申出に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成2年3月15日条例第37号)

(施行期日)

第1条　この条例は，平成2年5月23日から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの付属設備に関する経過措置)

第2条　この条例の施行の際現に使用されている燃料タンクのうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第18号エに掲げる基準に適合していないものの構造に係る技術上の基準については，同号エの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第3条　この条例の施行の際現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し，又は取り扱っているもので，新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っているもので，引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち，消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い改正後の条例第4章第1節に規定する基準に適合していないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，次項から第12項までに規定するものを除き，この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年間は，同節の規定によることを要しない。

2　新規対象のうち，改正後の条例第32条の4第1号若しくは第12号又は第32条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板に，その損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し，かつ，タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては，タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り，適用しない。

(1)　タンクは，漏れない構造であること。

(2)　当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

3　新規対象のうち，改正後の条例第32条の2第9号又は第32条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜を付け，かつ，ためますを設ける部分に限る。)に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り，適用しない。

4　新規対象のうち，改正後の条例第32条の4第10号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り，平成5年11月22日までの間は，適用しない。

5　新規対象のうち，改正後の条例第32条の3第1項第2号又は第2項第1号，第2号若しくは第3号(床は，危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り，平成4年5月22日までの間は，適用しない。

6　新規対象のうち，改正後の条例第32条の3第2項第4号，第32条の5第7号又は第32条の6第2号，第4号から第9号まで若しくは第12号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，平成4年5月22日までの間は，適用しない。

7　既存対象のうち，改正後の条例第32条の2第9号，第32条の3第1項第1号，第32条の4第1号若しくは第12号又は第32条の5第1号若しくは第5号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り，なお従前の例による。

8　既存対象のうち，改正後の条例第32条の3第2項第1号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定にかかわらず，当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り，平成4年5月22日までの間は，なお従前の例による。

9　既存対象のうち，改正後の条例第32条の3第2項第4号，第32条の5第7号又は第32条の6第9号若しくは第12号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，平成4年5月22日までの間は，なお従前の例による。

10　既存対象のうち，改正後の条例第32条の2第3号若しくは第7号又は第32条の3第2項第5号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，平成3年5月22日までの間は，なお従前の例による。

11　既存対象のうち，改正後の条例第32条の2第1号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定にかかわらず，平成2年11月22日までの間は，なお従前の例による。

12　改正後の条例第32条の2第17号イの規定による表示は，平成3年5月22日までの間は，同号の規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第4条　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し，又は取り扱っているもの及び現に動植物油類を貯蔵し，又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもののうち，改正後の条例第34条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず，動植物油類にあっては動植物油類の数量が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り，適用しない。

2　改正後の条例第34条第1項第3号イの規定による表示は，平成3年5月22日までの間は，同号の規定によらないことができる。

3　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の綿花類等を貯蔵し，又は取り扱っているものについては，改正後の条例第35条第5号の規定は，平成2年11月22日までの間は，適用しない。

4　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の石炭，木炭類を貯蔵し，又は取り扱っているもののうち，改正後の条例第35条第6号に掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，平成3年5月22日までの間は，適用しない。

5　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱っているもののうち，改正後の条例第35条第7号イ又はウに掲げる基準に適合していないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り，平成4年5月22日までの間は，適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第5条　この条例の施行の際現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し，又は取り扱っている者で，新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるものに対する改正後の条例第58条第1項の規定の適用については，同項中「あらかじめ」とあるのは，「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていた者にあっては，平成2年8月22日)までに」とする。

2　施行日前に行ったこの条例による改正前の京都市火災予防条例(以下「改正前の条例」という。)第58条第1項の規定による特殊可燃物を貯蔵し，又は取り扱う旨の届出は，改正後の条例第58条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱う旨の届出とみなす。

3　前項に規定するもののほか，この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量の5倍以上(可燃性固体類，可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては，同表に掲げる数量以上)の指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱っている者に対する改正後の条例第58条第1項の規定の適用については，同項中「あらかじめ」とあるのは，「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていた者にあっては，平成2年8月22日)までに」とする。

4　施行日前に改正前の条例第58条第1項の規定による届出を行っていた者で，施行日以降改正後の条例第58条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては，施行日から起算して3月以内にその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)

第6条　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。

附　則(平成3年6月26日条例第10号)

(施行期日)

1　この条例は，平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申出に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成4年5月28日条例第11号)

(施行期日)

1　この条例は，平成4年9月1日から施行する。

(炉等に関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている炉，ふろがま，温風暖房機，厨ちゆう房設備，ボイラー，ストーブ，壁付暖炉，乾燥設備，サウナ設備，簡易湯沸かし設備，給湯湯沸かし設備，ヒートポンプ冷暖房機，放電加工機，発電設備，蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事が行われている炉等のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第18号(改正後の条例第10条の2第2項及び第13条第3項において準用する場合に限る。)，第23号(改正後の条例第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第7条第2項，第8条第2項，第8条の2第3項，第9条第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)，第24号(改正後の条例第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第7条第2項，第8条第2項，第8条の2第3項，第9条第2項，第9条の2第2項，第10条の2第2項並びに第13条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第25号(改正後の条例第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第7条第2項，第8条第2項，第8条の2第3項，第9条第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第2項(改正後の条例第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第7条第2項，第8条第2項，第8条の2第3項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)，第3条の4第1項第2号，第3号及び第4号，第11条第1号(改正後の条例第11条の2第3項において準用する場合に限る。)，第11条の2第1項，第12条第2項(改正後の条例第13条第3項及び第14条第4項において準用する場合に限る。)並びに第17条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(図記号による標識に関する経過措置)

3　この条例の施行の際現に設置されている図記号による標識については，当分の間，改正後の条例第24条第2項後段及び第3項後段の規定によらないことができる。

(消防用設備等に関する経過措置)

4　この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替え(以下「新築等」という。)の工事が行われている防火対象物における連結送水管及び無線通信補助設備に係る技術上の基準については，改正後の条例第45条及び第45条の3の規定にかかわらず，なお従前の例による。

(消防用設備等の管理に関する経過措置)

5　この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築等の工事が行われている防火対象物における消防用設備等の管理で，改正後の条例第46条の4の規定に適合していないものについては，同条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

(劇場等の客席に関する経過措置)

6　この条例の施行の際現に存する劇場等又は現に新築等の工事が行われている劇場等の客席のうち，改正後の条例第47条第2号及び第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(百貨店等の避難通路に関する経過措置)

7　この条例の施行の際現に存する百貨店等又は現に新築等の工事が行われている百貨店等の避難通路については，改正後の条例第50条第3項の規定は，平成5年8月31日までの間，適用しない。

(防火戸の管理に関する経過措置)

8　この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築等の工事が行われている防火対象物における防火戸の管理については，改正後の条例第52条の2第2項の規定は，平成5年8月31日までの間，適用しない。

(火を使用する設備等の設置の届出に関する経過措置)

9　この条例の施行の際現に改正後の条例第56条第4号，第10号及び第12号に掲げる設備並びに同条第15号に掲げる設備(屋外に設けるものに限る。)を設置している者は，平成4年12月1日までに，その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

附　則(平成6年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第62条及び別表第4の改正規定は，平成6年11月1日から施行する。

(タンク等の検査の手数料に関する経過措置)

2　平成6年11月1日前の申出に係る手数料については，なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3　平成6年11月1日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。

附　則(平成8年10月17日条例第25号)

(施行期日)

1　この条例は，平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日において現に存する防火対象物又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で，消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで，(5)項イ，(6)項，(9)項イ及び(16)項イに掲げるものにおけるスプリンクラー設備のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例第39条第2項第2号の規定に適合しないものについては，平成11年3月31日までの間は，同号の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附　則(平成9年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1　この条例は，平成9年11月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申出に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成10年5月28日条例第19号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(平成10年12月3日条例第32号)

この条例は，平成11年4月1日から施行する。

附　則(平成11年3月11日条例第52号)

(施行期日)

1　この条例は，平成11年10月1日から施行する。ただし，第32条の2及び別表第1の改正規定は，同年4月1日から施行する。

(国際単位系に係る計量単位に関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクの構造のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第32条の5第4号(改正後の条例第3条第4項(改正後の条例第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第7条第2項，第8条第2項，第8条の2第3項，第9条第2項，第9条の2第2項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)，第32条の8及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

3　この条例の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う移動タンクの構造のうち，改正後の条例第32条の6第2号及び第4号(これらの規定を改正後の条例第32条の8及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

4　この条例の施行の際現に存する衣類乾燥機及び調理用器具(バーナーが露出している1口の卓上型こんろに限る。)並びに移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)の位置，構造及び取扱いに係る基準については，改正後の条例別表第2の2から別表第2の5までの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5　この条例の各改正規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については，それぞれなお従前の例による。

附　則(平成11年9月24日条例第25号)

(施行期日)

1　この条例は，平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日において現に存する防火対象物又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における客席誘導灯のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例第44条第2項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附　則(平成12年3月31日条例第93号)

(施行期日)

1　この条例は，平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成12年6月7日条例第16号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(平成12年9月21日条例第25号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(平成12年12月7日条例第38号)

この条例は，平成13年1月6日から施行する。

附　則(平成13年10月18日条例第19号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(平成14年3月29日条例第73号)

(施行期日)

1　この条例は，平成14年6月1日から施行する。ただし，附則の次に6項を加える改正規定(附則第3項から第7項までに係る部分に限る。)は，公布の日から施行する。

(適用区分)

2　この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項から第7項までの規定は，平成13年12月1日から適用する。

(可燃性液体類の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

3　この条例の施行の際現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っている者で，新たに改正後の条例別表第3に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し，又は取り扱うこととなる者は，平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)

4　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。

附　則(平成14年10月16日条例第13号)

(施行期日)

1　この条例中第1条の規定は平成14年10月25日から，第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。

(炉等に関する経過措置)

2　第2条の規定の施行の際現に設置されている炉，ふろがま，温風暖房機，厨ちゆう房設備，ボイラー，ストーブ(移動式のものを除く。)，乾燥設備，サウナ設備，簡易湯沸設備，給湯湯沸設備，掘りごたつ，いろり及びヒートポンプ冷暖房機(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち，同条の規定による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第1号(改正後の条例第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第8条第2項，第9条，第9条の2，第10条第2項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第1項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3　第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。

附　則(平成15年6月6日条例第14号)

この条例は，平成15年10月1日から施行する。

附　則(平成16年3月31日条例第82号)

この条例は，平成16年6月1日から施行する。

附　則(平成16年10月28日条例第21号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第24条及び第24条の2の改正規定は，平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日において現に存する防火対象物又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防用設備等の作動表示装置，操作装置等のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例第46条の4の規定に適合しないものについては，同条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附　則(平成17年3月25日条例第32号)　抄

(施行期日)

1　この条例は，京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。

附　則(平成17年3月25日条例第109号)

(施行期日)

1　この条例は，市規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日規則第89号で平成17年12月1日から施行)

(再生資源燃料に関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し，又は取り扱う施設については，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第35条第7号エの規定は，当該施設が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り，当分の間，適用しない。

(1)　5メートル以下の適切な高さを超える状態となるのは，1の継続する状態ごとにおおむね連続する2月の期間内であること。

(2)　前号の期間内においては，発熱及び発火を防止するための適切な措置並びに発火したときに火災の拡大を防止するための適切な措置が講じられていること。

3　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し，又は取り扱っている場所のうち，改正後の条例第35条第7号アからエまでの規定に適合しないものについては，これらの規定は，平成19年11月30日までの間は，適用しない。

4　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の再生資源燃料を貯蔵し，又は取り扱っている者は，平成17年12月31日までに，その品名，数量その他当該物品の貯蔵及び取扱いに関して火災予防上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。この場合において，改正後の条例第58条第1項後段の規定は，当該事項を届け出る日又は平成17年12月31日のいずれか早い日までの間は，適用しない。

(合成樹脂類に関する経過措置)

5　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱っている屋外の場所のうち，改正後の条例第35条第8号アに掲げる基準に適合しないものについては，同号アの規定は，平成19年11月30日までの間は，適用しない。

6　この条例の施行の際現に改正後の条例別表第3に掲げる数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱っている屋内の場所のうち，改正後の条例第35条第8号イ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に掲げる基準に適合しないものについては，同号イの規定にかかわらず，なお従前の例による。

附　則(平成17年10月21日条例第35号)

(施行期日)

1　この条例は，平成17年11月1日から施行する。ただし，目次及び第1条の改正規定，第3章の次に1章を加える改正規定並びに第31条，第38条第1項及び第43条第1項の改正規定は，平成18年6月1日から施行する。

(燃料電池発電設備等に関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備(以下「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3及び第13条第4項の規定に適合しないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(住宅用防災機器に関する経過措置)

3　消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第2条に規定する市町村の条例で定める日は，平成23年5月31日とする。

(地下タンクの技術上の基準に関する経過措置)

4　この条例の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクの構造及び設備のうち，改正後の条例第32条の5第1号及び第5号(改正後の条例第3条第4項(第3条の2第2項，第3条の3第2項，第3条の4第2項，第4条第2項，第5条第2項，第7条第2項，第8条第2項，第8条の2第3項，第9条，第9条の2及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第34条第3項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

5　この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成18年6月9日条例第6号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成20年12月25日条例第26号)

この条例は，平成21年4月1日から施行する。

附　則(平成22年10月12日条例第31号)

(施行期日)

1　この条例は，平成22年12月1日から施行する。ただし，第30条の2，第39条，第46条の3，第46条の4，第54条の5及び第55条の改正規定は，公布の日から施行する。

(燃料電池発電設備に関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている固体酸化物型燃料電池による発電設備で火を使用するもの(以下「燃料電池発電設備」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備のうち，この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定に適合しないものについては，同条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

(個室型店舗の避難管理に関する経過措置)

3　この条例の施行の際現に存する個室型店舗(改正後の条例第49条の3第1項に規定する個室型店舗をいう。以下同じ。)又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の個室型店舗のうち，同項の規定に適合しないものについては，同項の規定は，平成23年11月30日までの間は，適用しない。

附　則(平成22年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成24年11月9日条例第25号)

(施行期日)

1　この条例は，平成24年12月1日から施行する。ただし，別表第4の改正規定及び附則第3項の規定は，公布の日から施行する。

(急速充電設備に関する経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている急速充電設備(この条例による改正後の京都市火災予防条例第12条の2第1項に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)又は現に設置の工事中である急速充電設備のうち，同条の規定に適合しないものについては，同条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

3　この条例の公布の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成25年6月12日条例第9号)

この条例は，平成25年10月1日から施行する。

附　則(平成25年11月11日条例第48号)

(施行期日)

1　この条例は，平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の際現に存する住宅(消防法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)若しくは現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成31年3月31日までに新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事に着手する住宅の台所への住宅用防災警報器(消防法施行令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。)の設置に係るこの条例による改正後の京都市火災予防条例第30条の2第2項の規定の適用については，なお従前の例による。

附　則(平成26年3月25日条例第173号)

(施行期日)

1　この条例は，平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。

附　則(平成26年6月11日条例第13号)

(施行期日)

1　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)　第19条から第23条まで，第55条及び第62条の改正規定　この条例の公布の日

(2)　目次の改正規定，第6章の2の次に1章を加える改正規定，第57条，第63条及び第64条の改正規定並びに次項の規定　平成26年8月1日

(3)　第61条の次に1条を加える改正規定　平成26年10月1日

(経過措置)

2　前項第2号に掲げる規定の施行の日から起算して14日を経過する日までの間に行われる祭礼，縁日，花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しについては，この条例による改正後の京都市火災予防条例第6章の3の規定は，適用しない。

附　則(平成27年11月11日条例第21号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。

(適用区分)

2　この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第56条第4号の規定は，平成27年12月1日以後に設置工事に着手する厨ちゅう房設備について適用し，同日前に設置工事に着手した厨ちゅう房設備については，なお従前の例による。

(経過措置)

3　この条例の施行の際現に改正後の条例第55条第1項に規定する別に定める防火対象物を使用している者(現に同項の規定による届出を行っている者を除く。)は，この条例の施行の日から起算して30日以内に，その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。この場合において，当該届出は，同項の規定によりされた届出とみなす。

附　則(平成28年3月30日条例第67号)

この条例は，平成28年4月1日から施行する。

附　則(平成28年12月22日条例第21号)　抄

(施行期日)

1　この条例は，平成29年4月1日から施行する。

附　則(令和元年6月11日条例第13号)

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第17条第1項の改正規定は，令和元年7月1日から施行する。

附　則(令和2年6月11日条例第10号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1　この条例は，令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の際現に設置されている急速充電設備(この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)又は現に設置の工事中である急速充電設備に係る改正後の条例第12条の2及び第56条の規定の適用については，なお従前の例による。

別表第1(第3条及び第19条関係)

区分

離隔距離

上方

側方

前方

後方

炉

開放炉

使用温度が800度以上のもの

センチメートル

250

センチメートル

200

センチメートル

300

センチメートル

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300度未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内に設置するもの

外がまでバーナー取出口がないもの

入力が21キロワット以下のもの(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては，42キロワット以下のもの)

15

注1

15

15

内がま

60

浴室外に設置するもの

外がまでバーナー取出口がないもの

入力が21キロワット以下のもの(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては，当該バーナーが70キロワット以下であり，かつ，ふろ用バーナーが21キロワット以下のもの)

15

15

15

外がまでバーナー取出口があるもの

15

60

15

内がま

15

60

密閉式

2

注1

2

2

屋外用

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内に設置するもの

外がまでバーナー取出口がないもの

入力が21キロワット以下のもの(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては，42キロワット以下のもの)

4.5

注1

4.5

内がま

浴室外に設置するもの

外がまでバーナー取出口がないもの

入力が21キロワット以下のもの(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては，当該バーナーが70キロワット以下であり，かつ，ふろ用バーナーが21キロワット以下のもの)

4.5

4.5

外がまでバーナー取出口があるもの

4.5

4.5

内がま

密閉式

2

注1

2

屋外用

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

入力が39キロワット以下のもの

60

15

15

15

不燃

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外又は不燃

半密閉式又は密閉式

バーナーが隠ぺいされているもの

強制対流型

入力が19キロワット以下のもの

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

入力が26キロワット以下のもの

100

15

150

15

入力が26キロワットを超え，70キロワット以下のもの

100

15

100

注2

15

温風を全周方向に吹き出すもの

入力が26キロワット以下のもの

100

150

150

150

強制排気型

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

入力が70キロワット以下のもの

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

入力が26キロワット以下のもの

80

150

150

強制排気型

50

5

5

密閉式

強制給排気型

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

注3

60

厨ちゆう房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込み型こんろ又はキャビネット型こんろ(いずれもグリル又はグリドルが付属するものを含む。)

入力が14キロワット以下のもの

100

15

注4

15

15

注4

据置型レンジ

入力が21キロワット以下のもの

100

15

注4

15

15

注4

不燃

組込み型こんろ又はキャビネット型こんろ(いずれもグリル又はグリドルが付属するものを含む。)

入力が14キロワット以下のもの

80

0

0

据置型レンジ

入力が21キロワット以下のもの

80

0

0

上記に分類されないもの

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けないもの

入力が7キロワット以下のもの

40

4.5

4.5

4.5

フードを付けるもの

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

15

15

15

入力が12キロワット以下のもの

4.5

4.5

4.5

密閉式

入力が42キロワット以下のもの

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けないもの

60

15

15

15

フードを付けるもの

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けないもの

入力が7キロワット以下のもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

半密閉式

入力が42キロワット以下のもの

4.5

4.5

密閉式

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けないもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

60

15

15

15

入力が12キロワット以下のもの

40

4.5

15

4.5

不燃

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

50

5

5

入力が12キロワット以下のもの

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

入力が23キロワットを超えるもの

120

45

150

45

入力が23キロワット以下のもの

120

30

100

30

ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出しているもの

壁掛け型又は釣り下げ型

入力が7キロワット以下のもの

30

60

100

4.5

半密閉式又は密閉式

バーナーが隠ぺいされているもの

自然対流型

入力が19キロワット以下のもの

60

4.5

4.5

注5

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出しているもの

壁掛け型又は釣り下げ型

入力が7キロワット以下のもの

15

15

80

4.5

半密閉式又は密閉式

バーナーが隠ぺいされているもの

自然対流型

入力が19キロワット以下のもの

60

4.5

4.5

注5

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

入力が39キロワット以下のもの

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

150

15

100

15

不燃

機器の全周から熱を放散するもの

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

入力が5.8キロワット以下のもの

15

4.5

4.5

4.5

不燃

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けないもの

入力が7キロワット以下のもの

40

4.5

4.5

4.5

フードを付けるもの

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けないもの

入力が12キロワット以下のもの

40

4.5

4.5

4.5

フードを付けるもの

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けないもの

60

15

15

15

フードを付けるもの

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けないもの

入力が7キロワット以下のもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けないもの

入力が12キロワット以下のもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

半密閉式

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けないもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

40

4.5

15

4.5

不燃

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

15

15

15

瞬間型

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けないもの

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

60

15

15

15

フードを付けるもの

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けないもの

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

60

15

15

15

フードを付けるもの

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

4.5

4.5

瞬間型

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けないもの

入力が12キロワットを超え，42キロワット以下のもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けないもの

入力が12キロワットを超え，70キロワット以下のもの

30

4.5

4.5

フードを付けるもの

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

60

15

15

15

不燃

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出しているもの

前方放射型

入力が7キロワット以下のもの

100

30

100

4.5

全周放射型

100

100

100

100

バーナーが隠ぺいされているもの

自然対流型

100

4.5

4.5

注5

4.5

強制対流型

4.5

4.5

60

4.5

不燃

バーナーが露出しているもの

前方放射型

80

15

80

4.5

全周放射型

80

80

80

80

バーナーが隠ぺいされているもの

自然対流型

80

4.5

4.5

注5

4.5

強制対流型

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

100

50

100

20

自然対流型

入力が7キロワットを超え，12キロワット以下のもの

150

100

100

100

入力が7キロワット以下のもの

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

入力が12キロワット以下のもの

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

入力が7キロワットを超え，12キロワット以下のもの

100

150

150

150

入力が7キロワット以下のもの

100

100

100

100

不燃

放射型

80

30

5

自然対流型

入力が7キロワットを超え，12キロワット以下のもの

120

100

100

入力が7キロワット以下のもの

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

入力が12キロワット以下のもの

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

入力が7キロワットを超え，12キロワット以下のもの

80

150

150

入力が7キロワット以下のもの

80

100

100

固体燃料

100

50

注6

50

注6

50

注6

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出しているもの

1口の卓上型こんろ

入力が5.8キロワット以下のもの

100

15

15

15

2口以上の卓上型こんろ(グリル又はグリドルが付属するものを含む。)

入力が14キロワット以下のもの

100

15

注4

15

15

注4

バーナーが隠ぺいされているもの

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

入力が7キロワット以下のもの

100

15

15

15

加熱部が隠ぺいされているもの

フードを付けない卓上型オーブングリル

50

4.5

4.5

4.5

フードを付ける卓上型オーブングリル

15

4.5

4.5

4.5

炊飯容量が4リットル以下の炊飯器

入力が4.7キロワット以下のもの

30

10

10

10

内容積が10リットル以下の圧力調理器

30

10

10

10

不燃

バーナーが露出しているもの

1口の卓上型こんろ

入力が5.8キロワット以下のもの

80

0

0

2口以上の卓上型こんろ(グリル又はグリドルが付属するものを含む。)

入力が14キロワット以下のもの

80

0

0

バーナーが隠ぺいされているもの

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

入力が7キロワット以下のもの

80

0

0

加熱部が隠ぺいされているもの

フードを付けない卓上型オーブングリル

30

4.5

4.5

フードを付ける卓上型オーブングリル

10

4.5

4.5

炊飯容量が4リットル以下の炊飯器

入力が4.7キロワット以下のもの

15

4.5

4.5

内容積が10リットル以下の圧力調理器

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

入力が6キロワット以下のもの

100

15

15

15

不燃

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

不燃以外

入力が2キロワット以下のもの

4.5

注7

4.5

注7

4.5

注7

4.5

注7

不燃

0

注7

0

注7

注7

0

注7

電気調理用機器

不燃以外

電気こんろ，電気レンジ又は電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

入力が4.8キロワット以下であり，1口当たり2キロワットを超え，3キロワット以下のもの

100

2

2

2

20

注8

20

注8

10

注9

10

注9

入力が4.8キロワット以下であり，1口当たり1キロワットを超え，2キロワット以下のもの

100

2

2

2

15

注8

15

注8

10

注9

10

注9

入力が4.8キロワット以下であり，1口当たり1キロワット以下のもの

100

2

2

2

10

注8

注9

10

注8

注9

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

入力が5.8キロワット以下であり，1口当たり3.3キロワット以下のもの

100

2

2

2

10

注9

10

注9

不燃

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

入力が4.8キロワット以下であり，1口当たり3キロワット以下のもの

80

0

0

0

注8

注9

0

注8

注9

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

入力が5.8キロワット以下であり，1口当たり3.3キロワット以下のもの

80

0

0

0

注9

0

注9

電気天火

不燃以外

入力が2キロワット以下のもの

10

4.5

注10

4.5

注10

4.5

注10

不燃

10

4.5

注10

4.5

注10

電子レンジ

不燃以外

電熱装置を有するもの

入力が2キロワット以下のもの

10

4.5

注10

4.5

注10

4.5

注10

不燃

10

4.5

注10

4.5

注10

電気ストーブ(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

不燃以外

前方放射型

入力が2キロワット以下のもの

100

30

100

4.5

全周放射型

100

100

100

100

自然対流型

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型

80

15

4.5

全周放射型

80

80

80

自然対流型

80

0

0

電気乾燥器

不燃以外

食器乾燥器

入力が1キロワット以下のもの

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

0

0

0

電気乾燥機

不燃以外

衣類乾燥機，食器乾燥機又は食器洗い乾燥機

入力が3キロワット以下のもの

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

4.5

注11

0

注12

注12

0

注12

電気温水器

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

入力が10キロワット以下のもの

4.5

0

0

0

不燃

0

0

0

備考

1　「気体燃料」，「液体燃料」及び「固体燃料」とは，それぞれ気体燃料を使用するもの，液体燃料を使用するもの及び固体燃料を使用するものをいう。

2　不燃以外の欄は，対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3　不燃の欄は，対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

4　注1の欄の離隔距離は，浴槽にあっては0とするが，ポリプロピレン浴槽等の合成樹脂浴槽にあっては2とする。

5　注2の欄の離隔距離は，風道を使用するものにあっては，15とする。

6　注3の欄の離隔距離は，ダクト接続型以外のものにあっては，100とする。

7　注4の欄の離隔距離は，機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

8　注5の欄の離隔距離は，熱対流方向が一方向に集中するものにあっては，60とする。

9　注6の欄の離隔距離は，方向性を有するものにあっては，100とする。

10　注7の欄の離隔距離は，温風の吹き出し方向にあっては，60とする。

11　注8の欄の離隔距離は，機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

12　注9の欄の離隔距離は，機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

13　注10の欄の離隔距離は，排気口面にあっては，10とする。

14　注11の欄の離隔距離は，前面に排気口を有する機器にあっては，0とする。

15　注12の欄の離隔距離は，排気口面にあっては，4.5とする。

別表第2(第24条関係)

表示の種類

図記号

大きさ

色

直径

長さ

禁煙である旨の表示

センチメートル以上

15

センチメートル以上

記号は黒，斜めの帯及び枠は赤，地は白

火気厳禁である旨の表示

15

記号は黒，斜めの帯及び枠は赤，地は白

喫煙所である旨の表示

15

記号は黒，地は白

別表第3(第34条，第35条，第35条の2及び第58条関係)

品名

数量

綿花類

200キログラム

木毛及びかんなくず

400キログラム

ぼろ及び紙くず

1,000キログラム

糸類

1,000キログラム

わら類

1,000キログラム

再生資源燃料

1,000キログラム

可燃性固体類

3,000キログラム

石炭，木炭類

10,000キログラム

可燃性液体類

2立方メートル

木材加工品及び木くず

10立方メートル

合成樹脂類

発泡させたもの

20立方メートル

その他のもの

3,000キログラム

備考

1　「綿花類」とは，不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2　「ぼろ及び紙くず」とは，不燃性又は難燃性でないもの(動植物油が染み込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3　「糸類」とは，不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

4　「わら類」とは，乾燥わら，乾燥藺い及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5　「再生資源燃料」とは，資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

6　「可燃性固体類」とは，固体で，次のア，ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において，温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので，次のイ，ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア　引火点が40度以上100度未満のもの

イ　引火点が70度以上100度未満のもの

ウ　引火点が100度以上200度未満で，かつ，燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ　引火点が200度以上で，かつ，燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので，融点が100度未満のもの

7　「石炭，木炭類」には，コークス，粉状の石炭が水に懸濁しているもの，豆炭，練炭，石油コークス，活性炭及びこれらに類するものを含む。

8　「可燃性液体類」とは，法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの，同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの，同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において，温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

9　「合成樹脂類」とは，不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品，合成樹脂半製品，原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品，ゴム半製品，原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい，合成樹脂の繊維，布，紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

京都市火災予防条例

昭和23年10月1日　条例第96号

(令和3年4月1日施行)

条項目次

沿革

本則

第1章　総則

第1条(趣旨)

第2章　削除

第2条

第3章　火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等

第1節　火を使用する設備及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備の位置，構造及び管理の基準

第3条(炉)

第1項

第2項

第3項

第4項

第3条の2(ふろがま)

第1項

第2項

第3条の3(温風暖房機)

第1項

第2項

第3条の4(厨ちゆう房設備)

第1項

第2項

第4条(ボイラー)

第1項

第2項

第5条(ストーブ)

第1項

第2項

第6条(火を使用する設備に付属する煙突)

第7条(壁付暖炉)

第1項

第2項

第8条(乾燥設備)

第1項

第2項

第8条の2(サウナ設備)

第1項

第2項

第3項

第9条(簡易湯沸設備)

第9条の2(給湯湯沸設備)

第9条の3(燃料電池発電設備)

第1項

第2項

第10条(掘りごたつ及びいろり)

第1項

第2項

第10条の2(ヒートポンプ冷暖房機)

第1項

第2項

第11条(火花を生じる設備)

第11条の2(放電加工機)

第1項

第2項

第3項

第12条(変電設備)

第1項

第2項

第3項

第12条の2(急速充電設備)

第1項

第2項

第13条(内燃機関を原動力とする発電設備)

第1項

第2項

第3項

第4項

第14条(蓄電池設備)

第1項

第2項

第3項

第4項

第15条(ネオン管灯設備)

第1項

第2項

第16条(舞台装置等の電気設備)

第1項

第2項

第17条(避雷設備)

第1項

第2項

第18条(水素ガスを充てんする気球)

第18条の2(基準の特例)

第2節　火を使用する器具及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

第19条(液体燃料を使用する器具)

第1項

第2項

第20条(固体燃料を使用する器具)

第1項

第2項

第21条(気体燃料を使用する器具)

第1項

第2項

第22条(電気を熱源とする器具)

第1項

第2項

第23条(使用に際し，火災の発生のおそれのある器具)

第23条の2(基準の特例)

第3節　火の使用に関する制限等

第24条(喫煙等)

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第24条の2(準用)

第1項

第2項

第3項

第4項

第25条(空き地及び空き家の管理)

第1項

第2項

第26条(たき火)

第1項

第2項

第27条(がん具用煙火)

第1項

第2項

第3項

第28条(化学実験室等)

第28条の2(しみ落とし作業等)

第29条(火花を発生させる作業等)

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第6項

第4節　火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

第30条(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第3章の2　住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

第30条の2(住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準)

第1項

第2項

第30条の3(基準の特例)

第30条の4(住宅における火災予防の推進)

第4章　指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

第1節　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準

第31条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第32条(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第32条の2

第32条の3

第1項

第2項

第32条の4

第32条の5

第32条の6

第32条の7

第1項

第2項

第32条の8

第32条の9

第33条(品名又は指定数量を異にする危険物の貯蔵及び取扱い)

第2節　指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準

第34条(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準)

第1項

第2項

第3項

第35条(綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準)

第35条の2(火災を誘発するおそれがある事項の把握等)

第3節　基準の特例

第35条の3

第5章　消防用設備等の技術上の基準の付加

第36条(消火器に関する基準)

第1項

第2項

第3項

第4項

第37条(大型消火器に関する基準)

第1項

第2項

第38条(屋内消火栓設備に関する基準)

第1項

第2項

第3項

第4項

第39条(スプリンクラー設備に関する基準)

第1項

第2項

第3項

第40条(水噴霧消火設備等に関する基準)

第1項

第2項

第41条(自動火災報知設備に関する基準)

第1項

第2項

第42条(非常警報設備に関する基準)

第1項

第2項

第43条(避難器具に関する基準)

第1項

第2項

第44条(客席誘導灯に関する基準)

第1項

第2項

第45条(連結送水管に関する基準)

第1項

第2項

第3項

第4項

第45条の2(非常コンセント設備に関する基準)

第1項

第2項

第45条の3(無線通信補助設備に関する基準)

第1項

第2項

第46条(基準の特例)

第6章　防火管理等

第46条の2(地下停車場等の防火管理)

第1項

第2項

第46条の3(防火管理業務及び防災管理業務の受託者に対する教育等)

第1項

第2項

第46条の4(消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理)

第1項

第2項

第46条の5(防炎寝具の使用)

第47条(劇場等の客席)

第48条

第48条の2(劇場等の客席に係る基準の特例)

第49条(キャバレー等の避難通路)

第49条の2(ディスコ等の避難管理)

第49条の3(個室型店舗の避難管理)

第1項

第2項

第50条(百貨店等の避難通路等)

第1項

第2項

第3項

第4項

第51条(劇場等の定員)

第52条(避難施設の管理)

第52条の2(防火設備の管理)

第1項

第2項

第53条(準用)

第54条(避難経路図の掲示等)

第54条の2(非常用の進入口の管理)

第54条の3(高層建築物等における可燃性の物品等の使用制限)

第1項

第2項

第6章の2　文化財の防火管理

第54条の4(喫煙，たき火等の制限)

第1項

第2項

第54条の5(防火管理者)

第1項

第2項

第54条の6(指定美術工芸品等)

第54条の7(幕，カーテン等の防炎)

第54条の8(公衆の出入りする指定建造物等の管理)

第54条の9(文化財の公開)

第6章の3　指定催しに係る防火管理等

第54条の10(指定催しの指定)

第1項

第2項

第3項

第54条の11(指定催しに係る防火管理)

第1項

第2項

第54条の12(指定催しに係る講習)

第6章の4　放火による火災の予防

第54条の13

第1項

第2項

第7章　雑則

第55条(防火対象物の使用開始の届出)

第1項

第2項

第3項

第56条(火を使用する設備等の設置の届出)

第57条(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第57条の2(ずい道工事等に係る災害予防計画の届出)

第57条の3(指定洞とう道等の届出)

第1項

第2項

第58条(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第1項

第2項

第59条(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)

第59条の2(文化財の公開等の届出)

第60条(タンク等の検査)

第61条(消防法等に違反する防火対象物の公表)

第1項

第2項

第62条(委任)

第8章　罰則

第63条

第64条

附則

第1項(施行期日)

第2項(京都市危険物保安条例の廃止)

第3項(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第4項

第5項(京北町の区域の編入に伴う経過措置)

第6項

第7項

第8項

第9項

第10項

第11項

附則(昭和48年10月12日条例第27号)

第1項(施行期日)

第2項(燃料タンク等に関する経過措置)

第3項(危険物等の貯蔵または取扱いに関する経過措置)

第4項(非常警報設備等に関する経過措置)

第5項(液体燃料を使用する移動式のストーブに関する経過措置)

第6項(罰則に関する経過措置)

附則(昭和52年12月1日条例第13号)

附則(昭和55年10月2日条例第21号)

第1項(施行期日)

第2項(ふろがまに関する経過措置)

第3項(合成樹脂類に関する経過措置)

第4項

第5項

附則(昭和57年3月24日条例第33号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(昭和59年12月13日条例第25号)

第1項(施行期日)

第2項(液体燃料を使用する炉及びかまどに関する経過措置)

第3項(ちゅう房設備に付属する排気用風道に関する経過措置)

第4項(危険物等の貯蔵又は取扱いに関する経過措置)

第5項(特殊可燃物の貯蔵に関する経過措置)

第6項(消防用設備等に関する経過措置)

第7項(消防用設備等の管理に関する経過措置)

第8項(罰則に関する経過措置)

附則(昭和61年3月20日条例第33号)

附則(昭和62年6月4日条例第5号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成2年3月15日条例第37号)

第1条(施行期日)

第2条(液体燃料を使用する炉及びかまどの付属設備に関する経過措置)

第3条(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第6項

第7項

第8項

第9項

第10項

第11項

第12項

第4条(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第5条(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第1項

第2項

第3項

第4項

第6条(罰則に関する経過措置)

附則(平成3年6月26日条例第10号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成4年5月28日条例第11号)

第1項(施行期日)

第2項(炉等に関する経過措置)

第3項(図記号による標識に関する経過措置)

第4項(消防用設備等に関する経過措置)

第5項(消防用設備等の管理に関する経過措置)

第6項(劇場等の客席に関する経過措置)

第7項(百貨店等の避難通路に関する経過措置)

第8項(防火戸の管理に関する経過措置)

第9項(火を使用する設備等の設置の届出に関する経過措置)

附則(平成6年9月22日条例第22号)

第1項(施行期日)

第2項(タンク等の検査の手数料に関する経過措置)

第3項(罰則に関する経過措置)

附則(平成8年10月17日条例第25号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成9年10月7日条例第24号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成10年5月28日条例第19号)

附則(平成10年12月3日条例第32号)

附則(平成11年3月11日条例第52号)

第1項(施行期日)

第2項(国際単位系に係る計量単位に関する経過措置)

第3項

第4項

第5項(罰則に関する経過措置)

附則(平成11年9月24日条例第25号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成12年3月31日条例第93号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成12年6月7日条例第16号)

附則(平成12年9月21日条例第25号)

附則(平成12年12月7日条例第38号)

附則(平成13年10月18日条例第19号)

附則(平成14年3月29日条例第73号)

第1項(施行期日)

第2項(適用区分)

第3項(可燃性液体類の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第4項(罰則に関する経過措置)

附則(平成14年10月16日条例第13号)

第1項(施行期日)

第2項(炉等に関する経過措置)

第3項(罰則に関する経過措置)

附則(平成15年6月6日条例第14号)

附則(平成16年3月31日条例第82号)

附則(平成16年10月28日条例第21号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成17年3月25日条例第32号)

附則(平成17年3月25日条例第109号)

第1項(施行期日)

第2項(再生資源燃料に関する経過措置)

第3項

第4項

第5項(合成樹脂類に関する経過措置)

第6項

附則(平成17年10月21日条例第35号)

第1項(施行期日)

第2項(燃料電池発電設備等に関する経過措置)

第3項(住宅用防災機器に関する経過措置)

第4項(地下タンクの技術上の基準に関する経過措置)

第5項(手数料に関する経過措置)

附則(平成18年6月9日条例第6号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成20年12月25日条例第26号)

附則(平成22年10月12日条例第31号)

第1項(施行期日)

第2項(燃料電池発電設備に関する経過措置)

第3項(個室型店舗の避難管理に関する経過措置)

附則(平成22年12月22日条例第44号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成24年11月9日条例第25号)

第1項(施行期日)

第2項(急速充電設備に関する経過措置)

第3項(手数料に関する経過措置)

附則(平成25年6月12日条例第9号)

附則(平成25年11月11日条例第48号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成26年3月25日条例第173号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成26年6月11日条例第13号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

附則(平成27年11月11日条例第21号)

第1項(施行期日)

第2項(適用区分)

第3項(経過措置)

附則(平成28年3月30日条例第67号)

附則(平成28年12月22日条例第21号)

附則(令和元年6月11日条例第13号)

附則(令和2年6月11日条例第10号)

附則(令和2年12月18日条例第27号)

第1項(施行期日)

第2項(経過措置)

別表第1(第3条及び第19条関係)

別表第2(第24条関係)

別表第3(第34条，第35条，第35条の2及び第58条関係)

体系情報

第22類 消防/第2章 業務/第1節 予防

沿革情報

◆

昭和23年10月1日

条例第96号

◇

昭和37年3月1日

条例第33号

◇

昭和48年10月12日

条例第27号

◇

昭和52年12月1日

条例第13号

◇

昭和55年10月2日

条例第21号

◇

昭和57年3月24日

条例第33号

◇

昭和59年12月13日

条例第25号

◇

昭和61年3月20日

条例第33号

◇

昭和62年6月4日

条例第5号

◇

平成2年3月15日

条例第37号

◇

平成3年6月26日

条例第10号

◇

平成4年5月28日

条例第11号

◇

平成6年9月22日

条例第22号

◇

平成8年10月17日

条例第25号

◇

平成9年10月7日

条例第24号

◇

平成10年5月28日

条例第19号

◇

平成10年12月3日

条例第32号

◇

平成11年3月11日

条例第52号

◇

平成11年9月24日

条例第25号

◇

平成12年3月31日

条例第93号

◇

平成12年6月7日

条例第16号

◇

平成12年9月21日

条例第25号

◇

平成12年12月7日

条例第38号

◇

平成13年10月18日

条例第19号

◇

平成14年3月29日

条例第73号

◇

平成14年10月16日

条例第13号

◇

平成15年6月6日

条例第14号

◇

平成16年3月31日

条例第82号

◇

平成16年10月28日

条例第21号

◇

平成17年3月25日

条例第32号

◇

平成17年3月25日

条例第109号

◇

平成17年10月21日

条例第35号

◇

平成18年6月9日

条例第6号

◇

平成20年12月25日

条例第26号

◇

平成22年10月12日

条例第31号

◇

平成22年12月22日

条例第44号

◇

平成24年11月9日

条例第25号

◇

平成25年6月12日

条例第9号

◇

平成25年11月11日

条例第48号

◇

平成26年3月25日

条例第173号

◇

平成26年6月11日

条例第13号

◇

平成27年11月11日

条例第21号

◇

平成28年3月30日

条例第67号

◇

平成28年12月22日

条例第21号

◇

令和元年6月11日

条例第13号

◇

令和2年6月11日

条例第10号

◇

令和2年12月18日

条例第27号

e000000001

e000000147

e000000225

e000000225

e000000226

e000000228

e000000228

e000000229

e000000232

e000000231

e000000243

e000000244

e000000246

e000000246

e000000249

e000000248

e000000251

e000000252

e000000254

e000000255

e000000257

e000000257

e000000258

e000000261

e000000260

e000000261

e000000264

e000000265

e000000274

e000000279

e000000282

e000000283

e000000285

e000000286

e000000288

e000000289

e000000291

e000000292

e000000294

e000000295

e000000297

e000000298

e000000300

e000000301

e000000303

e000000304

e000000305

e000000307

e000000308

e000000309

e000000312

e000000313

e000000315

e000000316

e000000318

e000000319

e000000321

e000000322

e000000324

e000000325

e000000328

e000000331

e000000332

e000000334

e000000336

e000000339

e000000340

e000000343

e000000346

e000000347

e000000348

e000000350

e000000351

e000000352

e000000354

e000000355

e000000357

e000000358

e000000361

e000000364

e000000367

e000000368

e000000369

e000000371

e000000381

e000000430

e000000433

e000000436

e000000437

e000000438

e000000440

e000000441

e000000442

e000000444

e000000445

e000000446

e000000448

e000000451

e000000452

e000000453

e000000455

e000000456

e000000458

e000000459

e000000461

e000000462

e000000464

e000000465

e000000468

e000000469

e000000470

e000000472

e000000473

e000000474

e000000476

e000000480

e000000483

e000000486

e000000487

e000000490

e000000493

e000000496

e000000499

e000000502

e000000503

e000000504

e000000506

e000000507

e000000510

e000000513

e000000516

e000000516

e000000517

e000000522

e000000524

e000000524

e000000528

e000000529

e000000531

e000000532

e000000534

e000000535

e000000538

e000000539

e000000541

e000000542

e000000543

e000000545

e000000546

e000000548

e000000548

e000000560

e000000560

e000000561

e000000564

e000000563

e000000567

e000000568

e000000570

e000000571

e000000573

e000000573

e000000582

e000000582

e000000583

e000000586

e000000585

e000000586

e000000589

e000000590

e000000592

e000000593

e000000595

e000000603

e000000624

e000000626

e000000626

e000000635

e000000635

e000000637

e000000640

e000000639

e000000643

e000000644

e000000650

e000000651

e000000652

e000000655

e000000658

e000000659

e000000660

e000000662

e000000665

e000000668

e000000671

e000000672

e000000677

e000000678

e000000679

e000000681

e000000682

e000000683

e000000686

e000000687

e000000688

e000000690

e000000691

e000000693

e000000696

e000000704

e000000713

e000000714

e000000716

e000000717

e000000719

e000000719

e000000720

e000000729

e000000735

e000000735

e000000736

e000000739

e000000738

e000000742

e000000743

e000000745

e000000746

e000000748

e000000748

e000000757

e000000757

e000000758

e000000761

e000000760

e000000764

e000000764

e000000775

e000000775

e000000776

e000000779

e000000778

e000000781

e000000782

e000000784

e000000785

e000000788

e000000791

e000000792

e000000794

e000000795

e000000796

e000000798

e000000799

e000000801

e000000802

e000000804

e000000805

e000000807

e000000808

e000000816

e000000816

e000000817

e000000820

e000000819

e000000823

e000000824

e000000825

e000000827

e000000828

e000000830

e000000830

e000000843

e000000843

e000000844

e000000847

e000000846

e000000850

e000000851

e000000853

e000000854

e000000856

e000000857

e000000859

e000000859

e000000868

e000000868

e000000869

e000000872

e000000871

e000000875

e000000876

e000000878

e000000879

e000000881

e000000881

e000000884

e000000884

e000000895

e000000895

e000000896

e000000899

e000000898

e000000911

e000000911

e000000912

e000000915

e000000914

e000000923

e000000923

e000000924

e000000927

e000000926

e000000927

e000000949

e000000958

e000000958

e000000959

e000000986

e000000994

e000000994

e000000995

e000000998

e000000997

e000000998

e000000999

e000001001

e000001001

e000001008

e000001008

e000001009

e000001012

e000001011

e000001015

e000001016

e000001018

e000001019

e000001021

e000001022

e000001024

e000001024

e000001040

e000001040

e000001041

e000001044

e000001043

e000001047

e000001048

e000001050

e000001051

e000001053

e000001054

e000001056

e000001057

e000001059

e000001059

e000001060

e000001063

e000001062

e000001063

e000001067

e000001068

e000001070

e000001071

e000001073

e000001074

e000001076

e000001077

e000001079

e000001080

e000001083

e000001093

e000001108

e000001109

e000001110

e000001112

e000001115

e000001118

e000001118

e000001122

e000001123

e000001125

e000001126

e000001128

e000001129

e000001131

e000001132

e000001134

e000001134

e000001141

e000001141

e000001142

e000001145

e000001144

e000001148

e000001149

e000001151

e000001152

e000001154

e000001155

e000001156

e000001158

e000001159

e000001161

e000001162

e000001165

e000001166

e000001168

e000001169

e000001171

e000001172

e000001174

e000001175

e000001177

e000001178

e000001180

e000001181

e000001183

e000001184

e000001186

e000001186

e000001187

e000001188

e000001190

e000001190

e000001191

e000001197

e000001201

e000001201

e000001202

e000001205

e000001204

e000001217

e000001218

e000001221

e000001222

e000001224

e000001225

e000001227

e000001228

e000001232

e000001233

e000001237

e000001238

e000001242

e000001243

e000001245

e000001246

e000001248

e000001249

e000001251

e000001252

e000001254

e000001255

e000001257

e000001258

e000001260

e000001261

e000001263

e000001265

e000001266

e000001269

e000001272

e000001275

e000001276

e000001278

e000001281

e000001284

e000001287

e000001290

e000001295

e000001298

e000001301

e000001303

e000001306

e000001308

e000001308

e000001318

e000001318

e000001319

e000001322

e000001321

e000001324

e000001325

e000001327

e000001328

e000001330

e000001331

e000001333

e000001334

e000001336

e000001336

e000001337

e000001342

e000001345

e000001345

e000001346

e000001356

e000001359

e000001359

e000001370

e000001371

e000001373

e000001374

e000001376

e000001377

e000001379

e000001380

e000001383

e000001383

e000001384

e000001387

e000001386

e000001387

e000001388

e000001390

e000001390

e000001400

e000001400

e000001403

e000001403

e000001414

e000001414

e000001415

e000001418

e000001417

e000001421

e000001422

e000001423

e000001425

e000001426

e000001427

e000001429

e000001430

e000001432

e000001433

e000001435

e000001436

e000001438

e000001438

e000001442

e000001442

e000001443

e000001446

e000001445

e000001449

e000001450

e000001453

e000001456

e000001459

e000001462

e000001465

e000001468

e000001469

e000001472

e000001475

e000001478

e000001478

e000001484

e000001484

e000001485

e000001488

e000001487

e000001491

e000001491

e000001495

e000001495

e000001496

e000001499

e000001498

e000001502

e000001503

e000001505

e000001506

e000001507

e000001509

e000001510

e000001511

e000001514

e000001515

e000001516

e000001518

e000001519

e000001521

e000001522

e000001523

e000001525

e000001526

e000001529

e000001530

e000001532

e000001533

e000001536

e000001539

e000001542

e000001545

e000001548

e000001551

e000001552

e000001554

e000001555

e000001556

e000001558

e000001559

e000001561

e000001561

e000001562

e000001565

e000001564

e000001571

e000001572

e000001574

e000001574

e000001575

e000001578

e000001577

e000001580

e000001581

e000001584

e000001589

e000001592

e000001593

e000001595

e000001596

e000001598

e000001599

e000001601

e000001602

e000001604

e000001605

e000001607

e000001608

e000001610

e000001611

e000001613

e000001614

e000001616

e000001617

e000001619

e000001620

e000001622

e000001623

e000001625

e000001626

e000001628

e000001629

e000001631

e000001631

e000001635

e000001635

e000001636

e000001639

e000001638

e000001641

e000001642

e000001644

e000001645

e000001647

e000001647

e000001655

e000001655

e000001656

e000001659

e000001658

e000001661

e000001662

e000001664

e000001665

e000001667

e000001668

e000001670

e000001671

e000001673

e000001673

e000001681

e000001681

e000001682

e000001685

e000001684

e000001687

e000001688

e000001690

e000001691

e000001693

e000001693

e000001703

e000001703

e000001704

e000001707

e000001706

e000001714

e000001714

e000001715

e000001718

e000001717

e000001724

e000001725

e000001727

e000001727

e000001728

e000001731

e000001730

e000001731

e000001732

e000001734

e000001735

e000001737

e000001738

e000001740

e000001741

e000001744

e000001745

e000001748

e000001748

e000001749

e000001750

e000001753

e000001753

e000001757

e000001758

e000001760

e000001761

e000001762

e000001765

e000001766

e000001768

e000001768

e000001772

e000001772

e000001775

e000001775

e000001776

e000001779

e000001778

e000001787

e000001787

e000001792

e000001792

e000001797

e000001797

e000001801

e000001801

e000001802

e000001805

e000001804

e000001807

e000001807

e000001810

e000001810

e000001811

e000001814

e000001813

e000001816

e000001816

e000001819

e000001819

e000001820

e000001823

e000001822

e000001825

e000001825

e000001828

e000001828

e000001833

e000001833

e000001834

e000001837

e000001836

e000001848

e000001848

e000001849

e000001852

e000001851

e000001864

e000001864

e000001865

e000001868

e000001867

e000001870

e000001870

e000001873

e000001873

e000001876

e000001876

e000001884

e000001884

e000001887

e000001887

e000001890

e000001891

e000001893

e000001893

e000001894

e000001897

e000001896

e000001900

e000001901

e000001903

e000001904

e000001906

e000001907

e000001909

e000001910

e000001912

e000001913

e000001915

e000001916

e000001918

e000001919

e000001921

e000001921

e000001922

e000001925

e000001924

e000001925

e000001927

e000001928

e000001941

e000001945

e000001951

e000001955

e000001959

e000001967

e000001970

e000001973

e000001976

e000001979

e000001980

e000001992

e000002032

e000002033

e000002037

e000002041

e000002044

e000002047

e000002050

e000002053

e000002056

e000002059

e000002060

e000002064

e000002067

e000002071

e000002074

e000002077

e000002081

e000002084

e000002085

e000002089

e000002093

e000002100

e000002101

e000002102

e000002104

e000002108

e000002111

e000002114

e000002117

e000002117

e000002123

e000002124

e000002131

e000002132

e000002139

e000002140

e000002149

e000002150

e000002157

e000002158

e000002165

e000002166

e000002176

e000002177

e000002186

e000002186

e000002187

e000002190

e000002189

e000002193

e000002193

e000002194

e000002197

e000002196

e000002199

e000002200

e000002205

e000002206

e000002208

e000002209

e000002211

e000002212

e000002214

e000002215

e000002217

e000002217

e000002218

e000002221

e000002220

e000002227

e000002228

e000002230

e000002231

e000002233

e000002234

e000002236

e000002237

e000002239

e000002240

e000002242

e000002243

e000002245

e000002246

e000002248

e000002249

e000002251

e000002251

e000002252

e000002255

e000002254

e000002261

e000002261

e000002264

e000002263

e000002267

e000002268

e000002270

e000002271

e000002272

e000002274

e000002275

e000002277

e000002278

e000002279

e000002281

e000002282

e000002284

e000002285

e000002287

e000002288

e000002290

e000002291

e000002293

e000002294

e000002297

e000002300

e000002303

e000002304

e000002305

e000002307

e000002308

e000002309

e000002311

e000002314

e000002317

e000002318

e000002320

e000002321

e000002323

e000002324

e000002326

e000002327

e000002329

e000002330

e000002332

e000002333

e000002335

e000002336

e000002337

e000002339

e000002340

e000002343

e000002351

e000002358

e000002359

e000002361

e000002362

e000002364

e000002365

e000002367

e000002368

e000002370

e000002371

e000002373

e000002374

e000002376

e000002377

e000002379

e000002379

e000002382

e000002381

e000002382

e000002385

e000002386

e000002388

e000002398

e000002426

e000002427

e000002429

e000002430

e000002432

e000002432

e000002436

e000002437

e000002439

e000002440

e000002442

e000002443

e000002445

e000002446

e000002448

e000002449

e000002451

e000002452

e000002454

e000002454

e000002457

e000002456

e000002457

e000002460

e000002461

e000002464

e000002472

e000002512

e000002513

e000002515

e000002516

e000002517

e000002519

e000002520

e000002521

e000002523

e000002524

e000002526

e000002527

e000002529

e000002530

e000002532

e000002533

e000002535

e000002536

e000002538

e000002539

e000002541

e000002542

e000002544

e000002545

e000002547

e000002547

e000002550

e000002549

e000002557

e000002558

e000002559

e000002561

e000002562

e000002564

e000002565

e000002567

e000002568

e000002570

e000002571

e000002573

e000002574

e000002576

e000002577

e000002579

e000002579

e000002582

e000002581

e000002587

e000002588

e000002590

e000002591

e000002593

e000002594

e000002596

e000002597

e000002599

e000002600

e000002602

e000002603

e000002607

e000002608

e000002610

e000002611

e000002613

e000002614

e000002616

e000002617

e000002619

e000002620

e000002622

e000002623

e000002625

e000002626

e000002627

e000002630

e000002631

e000002633

e000002634

e000002636

e000002636

e000002639

e000002638

e000002642

e000002643

e000002645

e000002646

e000002648

e000002649

e000002655

e000002656

e000002658

e000002659

e000002661

e000002662

e000002664

e000002664

e000002665

e000002668

e000002670

e000002670

e000002673

e000002672

e000002678

e000002678

e000002681

e000002680

e000002686

e000002686

e000002687

e000002690

e000002689

e000002692

e000002693

e000002695

e000002695

e000002696

e000002699

e000002698

e000002699

e000002705

e000002706

e000002719

e000002768

e000002769

e000002771

e000002774

e000002775

e000002778

e000002785

e000002786

e000002788

e000002790

e000002791

e000002794

e000002795

e000002797

e000002797

e000002798

e000002801

e000002803

e000002803

e000002814

e000002814

e000002815

e000002818

e000002817

e000002818

e000002820

e000002821

e000002823

e000002824

e000002826

e000002827

e000002828

e000002830

e000002831

e000002833

e000002834

e000002836

e000002837

e000002841

e000002850

e000002865

e000002866

e000002869

e000002870

e000002872

e000002880

e000002900

e000002901

e000002903

e000002905

e000002910

e000002913

e000002916

e000002919

e000002922

e000002925

e000002926

e000002931

e000002932

e000002934

e000002936

e000002937

e000002938

e000002940

e000002940

e000002941

e000002944

e000002943

e000002948

e000002949

e000002951

e000002951

e000002954

e000002953

e000002965

e000002966

e000002968

e000002968

e000002969

e000002972

e000002971

e000002977

e000002977

e000002982

e000002983

e000002985

e000002986

e000002988

e000002989

e000002991

e000002992

e000002994

e000002995

e000002997

e000002997

e000003001

e000003001

e000003009

e000003009

e000003010

e000003013

e000003012

e000003018

e000003019

e000003021

e000003022

e000003024

e000003025

e000003027

e000003027

e000003036

e000003036

e000003037

e000003040

e000003039

e000003044

e000003045

e000003048

e000003049

e000003051

e000003053

e000003053

e000003059

e000003059

e000003068

e000003068

e000003077

e000003077

e000003078

e000003081

e000003080

e000003084

e000003085

e000003091

e000003092

e000003096

e000003097

e000003102

e000003103

e000003107

e000003107

e000003111

e000003112

e000003122

e000003127

e000003136

e000003137

e000003146

e000003150

e000003153

e000003157

e000003161

e000003161

e000003174

e000003174

e000003175

e000003178

e000003177

e000003178

e000003189

e000003213

e000003213

e000003224

e000003224

e000003225

e000003228

e000003227

e000003231

e000003232

e000003236

e000003243

e000003246

e000003247

e000003252

e000003252

e000003263

e000003263

e000003264

e000003267

e000003266

e000003271

e000003272

e000003275

e000003276

e000003280

e000003280

e000003287

e000003287

e000003288

e000003291

e000003290

e000003295

e000003295

e000003302

e000003302

e000003303

e000003306

e000003305

e000003312

e000003312

e000003322

e000003322

e000003323

e000003326

e000003325

e000003329

e000003330

e000003336

e000003337

e000003340

e000003340

e000003346

e000003346

e000003354

e000003354

e000003364

e000003364

e000003365

e000003368

e000003367

e000003372

e000003372

e000003378

e000003378

e000003379

e000003382

e000003381

e000003386

e000003386

e000003392

e000003392

e000003393

e000003396

e000003395

e000003403

e000003404

e000003406

e000003406

e000003407

e000003410

e000003409

e000003418

e000003419

e000003421

e000003422

e000003424

e000003425

e000003428

e000003429

e000003431

e000003431

e000003432

e000003435

e000003437

e000003437

e000003438

e000003441

e000003440

e000003445

e000003445

e000003451

e000003451

e000003452

e000003455

e000003454

e000003460

e000003461

e000003465

e000003470

e000003475

e000003478

e000003479

e000003482

e000003483

e000003489

e000003492

e000003495

e000003495

e000003498

e000003499

e000003501

e000003502

e000003504

e000003505

e000003507

e000003508

e000003510

e000003511

e000003513

e000003514

e000003516

e000003516

e000003517

e000003520

e000003519

e000003522

e000003523

e000003528

e000003529

e000003533

e000003533

e000003534

e000003537

e000003536

e000003539

e000003540

e000003542

e000003543

e000003545

e000003546

e000003548

e000003549

e000003551

e000003552

e000003555

e000003556

e000003557

e000003559

e000003560

e000003562

e000003564

e000003565

e000003566

e000003568

e000003571

e000003577

e000003577

e000003580

e000003579

e000003582

e000003583

e000003585

e000003586

e000003587

e000003589

e000003590

e000003592

e000003593

e000003596

e000003597

e000003598

e000003600

e000003603

e000003606

e000003609

e000003609

e000003610

e000003613

e000003612

e000003616

e000003616

e000003617

e000003620

e000003619

e000003622

e000003622

e000003623

e000003626

e000003625

e000003628

e000003628

e000003629

e000003632

e000003631

e000003632

e000003633

e000003635

e000003636

e000003638

e000003639

e000003642

e000003643

e000003646

e000003647

e000003650

e000003651

e000003654

e000003655

e000003658

e000003658

e000003661

e000003661

e000003662

e000003665

e000003664

e000003667

e000003667

e000003671

e000003671

e000003675

e000003675

e000003678

e000003678

e000003679

e000003682

e000003681

e000003685

e000003686

e000003692

e000003693

e000003694

e000003696

e000003699

e000003702

e000003703

e000003705

e000003706

e000003708

e000003709

e000003711

e000003711

e000003712

e000003715

e000003714

e000003719

e000003720

e000003722

e000003723

e000003724

e000003726

e000003727

e000003729

e000003730

e000003731

e000003733

e000003733

e000003734

e000003737

e000003736

e000003741

e000003742

e000003744

e000003745

e000003747

e000003747

e000003752

e000003753

e000003758

e000003759

e000003763

e000003763

e000003764

e000003767

e000003766

e000003776

e000003776

e000003777

e000003780

e000003779

e000003782

e000003783

e000003785

e000003786

e000003788

e000003788

e000003789

e000003792

e000003791

e000003798

e000003799

e000003801

e000003802

e000003804

e000003804

e000003805

e000003808

e000003807

e000003808

e000003809

e000003811

e000003811

e000003812

e000003814

e000003816

e000003817

e000003819

e000003819

e000003820

e000003823

e000003822

e000003826

e000003827

e000003830

e000003831

e000003834

e000003835

e000003839

e000003839

e000003842

e000003842

e000003843

e000003846

e000003845

e000003853

e000003853

e000003859

e000003859

e000003860

e000003863

e000003862

e000003866

e000003867

e000003868

e000003870

e000003871

e000003873

e000003874

e000003876

e000003876

e000003877

e000003880

e000003879

e000003882

e000003882

e000003883

e000003886

e000003885

e000003889

e000003890

e000003892

e000003893

e000003895

e000003896

e000003898

e000003898

e000003899

e000003902

e000003901

e000003905

e000003906

e000003908

e000003909

e000003911

e000003912

e000003914

e000003915

e000003917

e000003918

e000003920

e000003921

e000003923

e000003924

e000003926

e000003927

e000003929

e000003929

e000003930

e000003933

e000003932

e000003936

e000003937

e000003939

e000003940

e000003942

e000003942

e000003946

e000003947

e000003949

e000003950

e000003952

e000003953

e000003955

e000003956

e000003959

e000003959

e000003964

e000003964

e000003965

e000003968

e000003967

e000003971

e000003972

e000003974

e000003975

e000003977

e000003978

e000003980

e000003981

e000003983

e000003984

e000003986

e000003987

e000003990

e000003991

e000003994

e000003994

e000003999

e000003999

e000004000

e000004003

e000004002

e000004005

e000004006

e000004008

e000004008

e000004011

e000004010

e000004013

e000004013

e000004017

e000004018

e000004020

e000004021

e000004023

e000004024

e000004026

e000004027

e000004029

e000004030

e000004032

e000004033

e000004035

e000004036

e000004038

e000004038

e000004039

e000004042

e000004041

e000004046

e000004046

e000004049

e000004049

e000004053

e000004053

e000004054

e000004057

e000004056

e000004059

e000004060

e000004062

e000004063

e000004065

e000004066

e000004069

e000004070

e000004074

e000004075

e000004079

e000004080

e000004082

e000004083

e000004086

e000004087

e000004089

e000004090

e000004092

e000004093

e000004095

e000004096

e000004098

e000004099

e000004101

e000004102

e000004104

e000004105

e000004107

e000004110

e000004114

e000004117

e000004120

e000004123

e000004125

e000004128

e000004130

e000004133

e000004137

e000004137

e000004138

e000004141

e000004140

e000004141

e000004142

e000004146

e000004147

e000004149

e000004150

e000004152

e000004153

e000004155

e000004156

e000004158

e000004159

e000004161

e000004162

e000004164

e000004165

e000004168

e000004169

e000004171

e000004172

e000004174

e000004174

e000004175

e000004178

e000004177

e000004178

e000004179

e000004181

e000004181

e000004183

e000004186

e000004185

e000004191

e000004192

e000004195

e000004196

e000004199

e000004200

e000004203

e000004203

e000004208

e000004208

e000004209

e000004212

e000004211

e000004212

e000004215

e000004217

e000004217

e000004218

e000004219

e000004221

e000004221

e000004222

e000004225

e000004224

e000004227

e000004227

e000004228

e000004231

e000004230

e000004234

e000004235

e000004237

e000004238

e000004240

e000004241

e000004243

e000004244

e000004246

e000004246

e000004247

e000004250

e000004249

e000004252

e000004252

e000004253

e000004256

e000004255

e000004260

e000004260

e000004261

e000004263

e000004265

e000004265

e000004266

e000004269

e000004268

e000004273

e000004274

e000004276

e000004276

e000004279

e000004278

e000004282

e000004283

e000004286

e000004287

e000004292

e000004293

e000004297

e000004298

e000004301

e000004301

e000004304

e000004303

e000004310

e000004320

e000004320

e000004321

e000004326

e000004326

e000004327

e000004330

e000004330

e000004331

e000004337

e000004338

e000004340

e000004341

e000004343

e000004343

e000004349

e000004349

e000004350

e000004355

e000004356

e000004361

e000004362

e000004365

e000004366

e000004369

e000004370

e000004373

e000004374

e000004377

e000004378

e000004381

e000004382

e000004385

e000004386

e000004389

e000004390

e000004393

e000004393

e000004394

e000004395

e000004398

e000004398

e000004399

e000004400

e000004403

e000004403

e000004408

e000004409

e000004412

e000004413

e000004417

e000004418

e000004421

e000004422

e000004425

e000004426

e000004429

e000004429

e000004433

e000004434

e000004436

e000004437

e000004439

e000004440

e000004442

e000004443

e000004445

e000004446

e000004448

e000004449

e000004451

e000004451

e000004455

e000004455

e000004459

e000004464

e000004464

e000004465

e000004468

e000004469

e000004471

e000004472

e000004474

e000004475

e000004477

e000004477

e000004478

e000004481

e000004481

e000004482

e000004485

e000004485

e000004486

e000004489

e000004489

e000004490

e000004493

e000004493

e000004494

e000004498

e000004503

e000004502

e000004506

e000004510

e000004510

e000004511

e000004514

e000004514

e000004515

e000004518

e000004518

e000004519

e000004522

e000004522

e000004525

e000004525

e000004526

e000004527

e000004530

e000004534

e000004534

e000004535

e000004538

e000004538

e000004539

e000004543

e000004547

e000004547

e000004548

e000004551

e000004551

e000004552

e000004555

e000004555

e000004556

e000004559

e000004559

e000004560

e000004563

e000004563

e000004564

e000004568

e000004568

e000004569

e000004572

e000004572

e000004573

e000004576

e000004576

e000004577

e000004581

e000004586

e000004585

e000004589

e000004593

e000004593

e000004594

e000004597

e000004597

e000004598

e000004602

e000004606

e000004606

e000004607

e000004610

e000004609

e000004612

e000004612

e000004613

e000004616

e000004615

e000004618

e000004618

e000004619

e000004622

e000004621

e000004624

e000004624

e000004627

e000004628

e000004630

e000004631

e000004633

e000004633

e000004636

e000004636

e000004639

e000004639

e000004642

e000004642

e000004645

e000004645

e000004648

e000004648

e000004651

e000004651

e000004654

e000004654

e000004657

e000004657

e000004660

e000004660

e000004663

e000004663

e000004664

e000004667

e000004666

e000004669

e000004669

e000004672

e000004672

e000004675

e000004675

e000004678

e000004678

e000004681

e000004681

e000004682

e000004685

e000004684

e000004687

e000004687

e000004690

e000004690

e000004693

e000004693

e000004696

e000004696

e000004697

e000004700

e000004699

e000004703

e000004707

e000004707

e000004708

e000004711

e000004711

e000004712

e000004716

e000004720

e000004720

e000004721

e000004724

e000004724

e000004725

e000004729

e000004729

e000004730

e000004733

e000004733

e000004734

e000004737

e000004737

e000004738

e000004741

e000004741

e000004742

e000004745

e000004745

e000004746

e000004749

e000004749

e000004750

e000004753

e000004753

e000004754

e000004758

e000004762

e000004762

e000004763

e000004764

e000004765

e000004767

e000004767

e000004768

e000004771

e000004771

e000004772

e000004776

e000004780

e000004780

e000004781

e000004784

e000004784

e000004785

e000004789

e000004793

e000004793

e000004794

e000004797

e000004797

e000004798

e000004802

e000004807

e000004806

e000004810

e000004815

e000004814

e000004818

e000004822

e000004822

e000004823

e000004824

e000004825

e000004827

e000004827

e000004828

e000004831

e000004831

e000004834

e000004834

e000004837

e000004837

e000004838

e000004842

e000004846

e000004846

e000004847

e000004850

e000004850

e000004851

e000004855

e000004859

e000004859

e000004860

e000004863

e000004863

e000004864

e000004868

e000004873

e000004872

e000004876

e000004881

e000004880

e000004884

e000004889

e000004888

e000004892

e000004897

e000004896

e000004900

e000004904

e000004904

e000004905

e000004906

e000004907

e000004909

e000004909

e000004910

e000004913

e000004913

e000004914

e000004917

e000004917

e000004918

e000004922

e000004926

e000004926

e000004927

e000004930

e000004930

e000004931

e000004935

e000004935

e000004936

e000004940

e000004945

e000004944

e000004948

e000004953

e000004952

e000004956

e000004960

e000004960

e000004961

e000004962

e000004963

e000004965

e000004965

e000004966

e000004970

e000004975

e000004975

e000004976

e000004980

e000004984

e000004984

e000004985

e000004989

e000004989

e000004990

e000004993

e000004994

e000004996

e000004997

e000004999

e000004999

e000005002

e000005002

e000005003

e000005004

e000005006

e000005006

e000005007

e000005010

e000005010

e000005014

e000005018

e000005018

e000005019

e000005020

e000005021

e000005023

e000005023

e000005024

e000005027

e000005027

e000005028

e000005031

e000005031

e000005032

e000005035

e000005035

e000005036

e000005040

e000005044

e000005044

e000005045

e000005048

e000005048

e000005049

e000005053

e000005058

e000005057

e000005061

e000005065

e000005065

e000005066

e000005067

e000005068

e000005070

e000005070

e000005071

e000005074

e000005074

e000005075

e000005079

e000005083

e000005083

e000005084

e000005087

e000005087

e000005088

e000005092

e000005096

e000005096

e000005097

e000005098

e000005099

e000005101

e000005101

e000005102

e000005105

e000005105

e000005106

e000005110

e000005115

e000005114

e000005118

e000005122

e000005122

e000005123

e000005126

e000005126

e000005127

e000005131

e000005135

e000005135

e000005136

e000005139

e000005139

e000005140

e000005144

e000005148

e000005148

e000005149

e000005152

e000005153

e000005155

e000005156

e000005158

e000005159

e000005161

e000005161

e000005162

e000005166

e000005170

e000005170

e000005171

e000005174

e000005174

e000005175

e000005180

e000005180

e000005181

e000005182

e000005183

e000005186

e000005191

e000005190

e000005194

e000005199

e000005199

e000005200

e000005204

e000005209

e000005208

e000005209

e000005210

e000005213

e000005218

e000005217

e000005221

e000005225

e000005225

e000005226

e000005229

e000005229

e000005230

e000005233

e000005253

e000009122

e000009134

e000009190

e000009200